PLC DERS SUNUSU. Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN - PDF
Download "PLC DERS SUNUSU. Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN"
Savas Mehmed Hamdi
1 PLC DERS SUNUSU Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN
2 İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama Alanları PLC lerin Yapısı PLC lerin Avantajları PLC ile Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi PLC Verilerine Internet Üzerinden Erişim PLC Verilerine Internet Üzerinden Erişim için bir Model PLC PC İletişim Çözümleri Sonuçlar ve Gelecekteki Çalışmalar
3 Giriş PLC ler 80 li yıllardan sonra küçülüp yetenekleri ise aynı oranda artan kontrol cihazlarıdır. İnsan hatalarını engellemek için tasarlanmışlardır. Üretim elemanlarında oluşacak hataları denetlemek için kullanılması kaçınılmazdır. Önceleri belirli bir üretim sahasında denetim amacı ile kullanılmışlardır. Günümüzde gelişen iletişim teknolojisi ile artık başka yerlerde yapılan PLC süreç denetimleri, farklı yerlerden izlenip denetlenebilir.
4 Besleme Güç Kaynağı Güç değerleri 220 V AC / 50 Hz olarak benimsenmiştir.yaklaşık olarak tüm PLC ler +5 V ile -5 V değerinde işlem yaparlar.dolayısıyla PLC CPU ları girişten alınan 120 V AC değerini işlemler için gerekli olacak 5 V DC değerine düşürebilen bir dönüştürücüye sahip olmalıdırlar.bu dönüştürme işlemi besleme güç kaynağında mevcut olan gerilim çeviricisi tarafından gerçekleştirilir. Şekil 2.24
5 PLC Nedir? (I) PLC (Programmable Logic Controller Programlanabilir Kontrol Cihazı) algılayıcılardan aldığı bilgiyi kendine verilen programa göre işleyen ve iş elemanlarına aktaran bir mikro işlemci tabanlı bir cihazdır.
6 PLC Nedir? (II) Endüstriyel bir ortamda görev yapmak üzere tasarlanmış digital prensiplere göre çalışan elektronik bir cihazdır.
8 PLC lerin Uygulama Alanları (I) Fırınların kontrolü Enerji dağıtım kontrolü Üretim otomasyonu (gıda sanayi, kimya sanayi, gibi) Asansör kontrolü (ağırlık sensörleri) Motor ve vanaların açık / kapalı konumlarının ve arıza durumlarını kontrolü Arızalanan bir pompanın yerine yedek olan pompanın otomatik olarak devreye girmesi Motorların belirli zaman aralıklarında yedekleri ile değiştirilerek dinlendirilmesi
9 PLC lerin Uygulama Alanları (II) Sıra Denetimi ile İlgili Uygulamalar Hareket Denetimi ile İlgili Uygulamalar Süreç denetimi ile İlgili Uygulamalar Veri yönetimi ile İlgili Uygulamalar
10 Sıra Denetimi ile İlgili Uygulamalar Yapılacak işlerin belirli bir sırayla yapılmasını denetler. Örneğin Asansörlerin hangi katlara hangi sırayla uğrayacağının denetleme Bir üretim bandında belirli bir konumda çalışan makinelerin sırasını belirleme
11 Hareket Denetimi ile İlgili Uygulamalar Doğrusal ve döner hareket denetimi sağlar. Örneğin Metal kesme Metal şekillendirme Montaj makinelerinde denetim sağlama
12 Süreç denetimi ile İlgili Uygulamalar Sıcaklık Basınç Nem Hız Debi gibi parametrelerin denetlenmesini gerektiren uygulamalarda kullanılabilmektedir.
13 Veri yönetimi ile İlgili Uygulamalar Bir işletmede yer alan her türlü süreçte oluşabilecek verilerin toplanması ve süreçlerin gerektiği şekilde yönlendirilmesi Süreç içerisinde yer alan çeşitli makine ve benzeri teçhizat hakkında veri toplanması Toplanan verilerin Referans veriler ile karşılaştırılması İncelenmesi İzlenmesi Raporlanması amacıyla başka bir aygıta aktarılması
14 Giriş Birimi PLC nin Ana Birimleri (I) Kontrol edilen sisteme ait basınç, seviye, sıcaklık gibi algılayıcılardan gelen sinyaller giriş birimi üzerinden alınmaktadır. Örneğin Herhangi bir metali algılayan Statik elektrik yapısıyla bir cismi hisseden Işığı algılayan optik algılayıcılar gibi İşlem Birimi Giriş Biriminden aldığı bilgiyi kendine verilen programa göre işleyen ve sonucu çıkış bilgisi olarak aktaran ana işlem birimidir.
15 PLC nin Ana Birimleri (II) Çıkış Birimi Ana işlem birimi giriş verilerini, belirlenmiş programa göre işler, daha sonra çıkış birimi ilgili denetim için gerekli kontrol sinyallerini üretir. Örneğin; Bir motorun çalışmasını sağlama, Bir cismi itme ve çekme, Işık yayma, Alarm verme gibi Programlayıcı Birim İşlem birimi tarafından uygulanacak programların oluşturulduğu birimdir. PLC leri programlamak için genellikle kişisel bilgisayarlar kullanılmaktadır.
16 Giriş-Çıkış Modülleri ii.analog Giriş-Çıkış Birimleri PLC lerin bu kadar popüler olmasının önemli nedenlerinden biri de analog sinyalleri işlemesindeki becerisidir. Isı, ışık, hız, basınç ve nem sensörleri gibi çeşitli transduserlerden alınacak analog sinyaller, PLC lere eklenebilen analog modüller ile algılanıp, işlenebilir. Analog giriş birimi,analog girişlerden alınan akım ve gerilim değerlerini, bir analog dijital dönüştürücü (ADC) yardımıyla CPU nun işleyebileceği dijital veri formuna dönüştürür.
17 Giriş-Çıkış Modülleri Analog çıkış birimi,cpu dan gelen dijital sinyalleri, sahada yer alan analog çıkış cihazlarının kontrolü için gerekli analog değerlere dönüştürür. Bunun için dijital analog dönüştürücü (DAC) kullanılır.
18 PLC nin Ana Birimleri (III)
19 SAYI SİSTEMLERİ Dört temel sayı sistemi kullanılır.bunlar; onlu,ikili,sekizli ve onaltılı sayı sistemleridir. Sayı sistemleri konumsal sistemlerdir.her rakam bulundukları konuma göre değişik büyüklükteki sayıları ifade eder. Her bir basamaktaki sayı konum ağırlığıyla çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır.
20 PLC nin Çalışma Biçimi ve Tarama Zamanı PLC ye yüklenen program, birinci komuttan başlayarak son program komutuna kadar tüm komutların sırayla yürütülmesi biçiminde gerçekleşir. Programın yürütülmesi aşağıdaki akış diyagramında olduğu gibi olur. BAŞLAMA(RUN) Giriş birimindeki işaret durumlarının giriş görüntü belleğine yazılması Komutların sırayla işlenmesi Sonuçların çıkış görüntü belleğine yazılması ve çıkış birimine aktarılması
21 PLC nin Çalışma Biçimi ve Tarama Zamanı oluşur. Her PLC nin işlemsel döngüsü aşağıdaki şekildeki gibi üç ayrı bölümden 1) Giriş taraması 2) Program taraması 3) Çıkış taraması
22 PLC nin Çalışma Biçimi ve Tarama Zamanı Giriş taraması süresince, giriş bağlantı uçları okunur ve bu değerler giriş görüntü tablosunda saklanır. Program taraması süresince, giriş görüntü tablosundaki veriler kullanıcı programına uygulanır, program işletilir ve sonuçlar çıkış görüntü tablosuna yazılır. Çıkış taraması süresince, çıkış görüntü tablosuna yerleştirilen veriler çıkış bağlantı uçlarına iletilir.işlem tamamlanınca başa dönülür.
23 PLC nin Çalışma Biçimi ve Tarama Zamanı PLC nin işlemsel döngüsünde yer alan üç ayrı bölüm için,gerekli olan toplam zaman değerine tarama zamanı (scan time) denir.tarama zamanı PLC için önemli bir faktördür. Bir giriş sinyali bir tarama boyunca iki kez durum değiştirirse, CPU bu sinyali hiçbir zaman görmeyebilir.iki tip tarama metodu vardır. Birincisi, sol üst köşeden başlayıp sağ alt köşeye kadar devam eden zincir tarama. İkincisi ise sol üst köşeden başlayıp sağ üst köşeye kadar devam eden sütun taramadır.
24 Onlu (Desimal) Sayı Sistemi Desimal sayı sistemlerinde; Sayıları ifade etmek için 10 adet sembol kullanılır. Bunlar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarıdır. Tüm rakamlar için basamak tabanı 10 olup, ağırlıları 10 0, 10 1, 10 2, 10 3, vb. şekildedir.
25 İkili(Binary) Sayı Sistemi Binary sayı sisteminde; Sayıları ifade etmek için 2 adet sembol kullanılır. Bunlar; 0, 1 dir. Tüm rakamlar için basamak tabanı 2 olup, ağırlıları 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, vb. şekildedir. En küçük hafıza birimine bit adı verilir. 1 bayt= 8 bit 1 word=16 bit 1 double word=32 bit tir.
26 Sekizli (Oktal) Sayı Sistemi Oktal Sayı Sisteminde; Sayıları ifade etmek için 8 adet sembol kullanılır. Bunlar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rakamlarıdır. Tüm rakamlar için basamak tabanı 8 olup, ağırlıları 8 0, 8 1, 8 2, 8 3, vb. şekildedir.
27 Onaltılı (Hexadesimal) Sayı Sistemi Hexadesimal Sayı Sisteminde; Sayıları ifade etmek için 16 adet sembol kullanılır. Bunlar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10 rakamları ve A(10),B(11),C(12),D(13), E(14),F(15) harfleridir. Tüm rakamlar için basamak tabanı 16 olup, ağırlıları 16 0, 16 1, 16 2, 16 3, vb. şekildedir.
28 Desimal Binary Oktal Hexadesimal A B C D E F Sayı Sistemlerinin birbirleri arasındaki dönüşümlerinin gösterimi
29 PROGRAMLAMA BİÇİMLERİ PLC de programlamayı 3 değişik şekilde yapmak mümkündür. 1. Mediven diyagramı (Ladder diyagramı,lad) 2. Komut listesi (Statement list, STL) 3. Fonksiyonel blok diyagramı (Function Block Diagram, FBD) Bir çok PLC programı merdiven diyagramı dilini temel alır.merdiven diyagram yazılması kolay,takibi basit,gözlemlemes,i açık olduğundan tercih sebebidir.yazılan proramlar otomatik olarak birbirine dönüşebilir.şekildeki blok diyagramında kendi aralarındaki dönüşümler gösterilmiştir.sahip olduğu avantajlardan dolayı merdiven diyagram modelini anlatacağız.şekil 5.5
30 Programlamaya Giriş Programlama, belirli bir görevi yapmak üzere tasarlanmış bir kontrol yada kumanda sistemine ilişkin kuralların PLC program belleğine aktarılması işlemi olarak tanımlanabilir. Bir çok firmanın kendilerine ait PLC modelleri vardır. Komutları kullanmalarında farklılıklar olsada temel mantık değişmez.biz SIEMENS S7-200 mikro PLC modelini kullanacağız.
31 Programlamaya Giriş KOMUT HITACHI OMRON MITSUBISHI TEXAS SIEMENS LOAD LD LD LD STR LD AND AND AND AND AND A OR OR OR OR OR O NOT NOT NOT I NOT NOT LOAD NOT LDI LD NOT LDI STR NOT LDN AND NOT ANI AND NOT ANI AND NOT AN OR NOT ORI OR NOT ORI OR NOT ON AND BLOCK ANB AN LD AND AND STR ALD OR BLOCK ORB OR LD ORB OR STR OLD OUT OUT OUT OUT OUT = END END END END END MEND Çeşitli firmaların temel komutları için kullandıkları kısaltılmış ifadeleri
32 PROGRAMLAMA KOMUTLARI Kontaklar Çıkışlar Zamanlayıcılar Sayıcılar Program Akış Denetim Komutları İleri Seviye PLC Komutları
33 KONTAKLAR Normalde Açık Kontak Buton, sensorler, anahtarlar, v.b.
34 KONTAKLAR Normalde Açık Kontak
35 KONTAKLAR Normalde Açık Kontak
36 KONTAKLAR Normalde Kapalı Kontak Buton, sensorler, anahtarlar, v.b.
37 KONTAKLAR Normalde Kapalı Kontak
38 KONTAKLAR Normalde Kapalı Kontak
39 Kontak-Çıkış Bobinleri ile Dijital Mantık kapıları Arasındaki İlişki Ve kapısı; A B F Doğruluk tablosu Veya kapısı; A B F Doğruluk tablosu
40 Kontak-Çıkış Bobinleri ile Dijital Mantık kapıları Arasındaki İlişki Not kapısı; A F Doğruluk tablosu Veya değil kapısı; A B F Doğruluk tablosu
41 Kontak-Çıkış Bobinleri ile Dijital Mantık kapıları Arasındaki İlişki Ve değil kapısı; A B F Doğruluk tablosu Özel veya EX-OR kapısı A B F Doğruluk tablosu
42 Kontak-Çıkış Bobinleri ile Dijital Mantık kapıları Arasındaki İlişki Özel veya değil; A I Doğruluk tablosu
43 BİT İŞLEMLERİ Bit Hafıza(Memory Bit,M) Kurma İşlemi (SET, S) ve Silme İşlemi (RESET, R) Komutları Yükselen Kenar (P) ve Düşen Kenar(N) Komutları NOT-Değilleme Komutu Özel Hafıza Bitleri (Spesial Memory, SM)
72 SET/RESET KOMUTU RS hafıza elemanları kumanda problemlerinde çok sık olarak kullanılmaktadır. RS hafıza elemanı, geçici durum sinyallerinin hafızaya alınarak sürekli hale getirilmesini sağlar. Elektrik kumanda tekniğinde mühürlemeli devre bağlantılarına eşdeğerdir.
73 POZİTİF VE NEGATİF DEĞİŞİMİN TESPİT EDİLMESİ (P ve N)
74 UYGULAMA : Bir bant sistemi üzerinde ilerleyen paketlere 3 değişik toz ürün doldurulacaktır. Bunun için start verici eleman uyarılarak, bant motorunun çalışması sağlanacaktır. Paket S1 sensörü algılama alanı içine girdiğinde bant motoru stop edecektir Bir miktar ürün pakete boşaltılacaktır. Operatör aynı start butonunu ikinci kez uyararak bant motorunu tekrar çalıştıracaktır. Paket bu defa S2 sensörü tarafından algılandığında tekrar ve ikinci ürün, aynı şekilde bir sonraki işlemle 3. ürünün dolması sağlanacaktır. Bu işlemler aynı şekilde devam etmelidir.
75 ZAMANLAYICILAR SIEMENS S7-200 PLC ler için 3 çeşit zamanlayıcı vardır. 1. Çekmede Gecikmeli Zamanlayıcı (TON)
76 TON zamanlayıcı uygulaması: PLC I0.0 giriş adresine bağlı şalter uyarıldıktan 5 saniye sonra motor çalışacaktır. Şalter kapalı kaldığı sürece motor çalışmasını sürdürmelidir. Şalter=0 yapıldığında motor durmalıdır.
77 2. Çekmede Gecikmeli Kalıcı Tip Zamanlayıcı (TONR)
78 TONR Zamanlayıcı Uygulaması: 3fazlı asenkron motorun çalışma süresine bağlı olarak rulmanları belli bir süreden sonra değiştirilecektir. Bu nedenle sadece motorun çalıştığı süreler tespit edilmelidir. Rulman değişim süresine gelindiği flaşör yapan bir lamba ile bildirilmelidir.
79 3. Düşmede Gecikmeli (Ters) Zamanlayıcı (TOF) TOF zaman parametreleri: 1 ms s T32, T96 10ms s T33-T36, T97-T ms s T37-T63, T101-T255
80 UYGULAMA : Bir lunaparktaki oyuncak atın şu şekilde çalışması isteniyor: Jeton atılıyor. Oyuncak at 5 saniye süreyle çalışıp duruyor.
81 SAYICILAR ( COUNTERS ) Endüstride üretilen ürünlere ait miktarların belirlenmesi çoğu zaman darbelerin sayılması yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Bunun için sayma darbeleri bir sayıcıya uygulanır. Sayıcı içindeki sayma darbeleri 16 bitlik (1 word) bir alandadır. Sayıcı ; her 0'dan 1'e geçiş olgusunda sayan bir elemandır. S7 200 PLC de 3 tip sayıcı bulunmaktadır. CTU : Yukarı sayıcı CTD : Aşağı sayıcı CTDU : Aşağı-Yukarı sayıcı SIEMENS S7-200 CPU 221, 222, 224 model PLC cihazlarında kullanıma hazır arasında toplam 256 adet sayıcı bulunur.
82 Yukarı Sayıcı : ( CTU ) Yukarı Say komutu (CTU) sayma (CU) girişinin her yükselen kenarında anlık değeri bir attırır. Anlık değer (CV) ayar değerine (PV) eşit veya büyükse çıkış biti (Q) 1 olur. Reset girişi (R) geldiğinde sayıcı sıfırlanır.
83 UYGULAMA: Daha önce başlatılmış bulunan bir süreç, sayıcının istenilen değere ulaşmasıyla sona erdirilebilir. Start butonu ile band motoru çalıştırılıyor. Sayıcı sayma değeri ayar değerine eşit olduğunda (CV=PV) band motoru durduruluyor.
84 Aşağı Sayıcı : (CTD) Aşağı Say komutu (CTD), yukarı sayma girişinin (CD) her yükselen kenarında (0 dan 1 e dönüşümünde) anlık sayma değerini bir azaltır. Cxx anlık değeri 0 a eşitse Cxx biti set olur. LD (Load) girişi geldiğinde sayıcı biti sıfırlanır ve anlık değer PV değerine eşit yapılır. Sıfıra ulaşıldığında sayma işlemi durur (ve Cxx biti set olur).
85 Yukarı Aşağı sayıcı ( CTUD ) : Yukarı/Aşağı Say komutu (CTUD), yukarı sayma girişinin (CU) her yükselen kenarında yukarı sayar, aşağı sayma girişinin (CD) her yükselen kenarında ise aşağı sayar. Sayıcının anlık değeri Cxx o ana kadarki sayılan değeri saklar. Sayma işlemi yapıldığı anda anlık değer ile ayar değeri PV karşılaştırılır. Maksimum değere (32767) erişildiğinde yeni bir yukarı sayma girişi anlık değerin minimum değere dönmesine neden olur (-32768). Aynı şekilde, minimum değere ulaşıldıktan sonraki aşağı sayma giriş sinyali anlık değerin maksimum değer (32767) olmasına neden olur. Anlık değer Cxx ayar değeri PV ye eşit veya büyükse Cxx biti set olur. Diğer durumda sıfırdır. Reset (R) girişi geldiğinde veya Reset komutu işlendiğinde sayıcı sıfırlanır. CTUD sayıcısı PV değerine ulaştığında sayma işlemi durur.
87 ÖRNEK Devreye start verildiğinde iki motor aynı yönde dönmeye başlıyor. 3 sn sonra I. motor duruyor, II. motor ters yönde dönüyor. 4 sn sonra ise II. motor duruyor. I. motor ters yönde dönmeye başlıyor. Bu olaydan 3 sn sonra ise her iki motor da aynı anda ilk başladıkları yönde dönmeye başlıyorlar ve 5 sn sonra her iki motor da enerjisi kesilerek duruyor. Her iki motora da bu işlemi yaptıran programın klasik kumanda yöntemini ve Ladder diyagramını yazınız.
89 ÖRNEK Şekildeki sistemde siyah ve beyaz toplar ayrı ayrı paketlenecektir.start verildikten sonra işlem başlayacak ve 100 adet siyah 100 adet beyaz top alttaki kutulara aktarıldıktan sonra işlem bitecektir.siyah topu ayırmak için piston kullanılacaktır. Ladder ve STL yi oluşturun. Top Sensörü S1 Top Sensörü S2 Kapak Q0.1 İtici Kapak Q0.2 Top Sensörü S3 Top Sensörü S4
91 ÖRNEK Aşağıda şekli verilen sistemde tankların birinden diğerine sıvı aktarılacaktır.start verildiğinde vana açılacak 10 sn sonra pompa devreye girecektir.tank1 deki sıvıyı Tank2 ye aktarılacaktır.aktarma işlemi Tank1 deki sıvı bitene kadar sürecektir.basınç ve sıvı yükseldiği zaman aktarma işlemi otomatik olarak duracaktır.arıza giderilmeden start butonuna basılsa bile sistem çalışmayacaktır. Ladder diyagramını çiziniz. Tank 1 Tank 2 Vana Pompa Seviye Sensörü S1 Isı Sensörü S2 Baınç Sensörü S3
93 ÖRNEK Konveyor hattı üç banttan meydana gelmektedir.3.motor sürekli çalışarak 3.bandın devamlı hareket etmesini sağlayacaktır.3.bandın üzerine konulan bakır plaket 3.bandın sonundaki 3. Sensörü gördüğü zaman 2. Motor çalışmaya başlayacak, 2. bant da yürümeye başlayacaktır.bakır plaket 2. Banta geçecek aynı zamanda 3. Bantta çalışmaya devam edecektir.2. bantta ilerleyen bakır plaket bantın sonuna geldiği zaman 2. Sensörü görecek.1. motor çalışmaya başlayacak, 5 sn. sonra 2.motor çalışmasını durduracaktır.bakır plaket 1.banta geçecek ilerlemesine devam edecektir.1. bantın sonuna geldiğinde 1. Sensörü görecek 5 sn sonra da 1. motor duracaktır. 3.motor sürekli çalıştığından yeni gelecek bakır plaketleri aynı şekilde diğer bantlara iletecek.2. ve 1. Bant sürekli çalışmadığından enerji tasarrufu sağlanmış olacaktır.ladder diyagramını çiziniz. Sensör 3 Motor 3 Sensör 2 Motor 2 Sensör 1 Motor 1
95 ÖRNEK Taşıma bandı üzerinde eşit aralıklarla iş parçaları gelmektedir.parçalar diğer iki banda eşit sayıda gönderilecektir.bunun için S1 sensörü parçaları her algılayışında kol konum değiştirecektir.start butonuna basıldığında ilk önce ana bant çalışmaya başlayacak,belirli bir zaman sonra sağ ve sol bant çalışacaktır.ana bandın çalıştığını sarı lamba, sağ ve sol bantların çalıştığını ise yeşil lamba gösterecektir.sistem çalışmıyorken kırmızı lamba yanacaktır.sistemin ladder diyagramını çiziniz.
97 ÖRNEK Şekildeki konveyör sisteminde kanalizasyon boruları taşınmaktadır. Borular S1 sensörü tarafından algılanabilmektedir. Boruların uzunlukları eşit değildir. Toplam boru uzunluğu 100m ye ulaştıktan sonra ulaştıktan ve boru sayısı 14 olduktan sonra sistemin durmasını sağlayan PLC programını ladder olarak oluşturun. (Konveyör hareket hızı V=0.2 m/sn) S1 Sensörü
99 ÖRNEK 100 araba kapasiteli otopark, PLC ile kontrol edilecektir.otoparka giren her araç S1 sensörü ile sayılacaktır.aynı şekilde otoparkı terk eden araçlar da S2 sensörü ile algılanarak toplam araba sayısından eksiltme yapılacaktır.otopark dolduğunda girişteki dolu lambası yanacak ve içeriye araç alınmayacaktır.araç sayısı 100 ün altına düştüğünde uyarı lambası sönecek ve tekrar araç alınmaya başlanacaktır.ladder diyagramını oluşturunuz.
110 ZAMANLAYICILAR SIEMENS S7-200 PLC ler için 3 çeşit zamanlayıcı vardır. 1. Çekmede Gecikmeli Zamanlayıcı (TON)
112 2. Çekmede Gecikmeli Kalıcı Tip Zamanlayıcı (TONR)
114 UYGULAMA: Bir band sisteminin aşağıdaki gibi çalışması istenmektedir. PLC I0.0 adres girişi uyarıldığında Q0.0 çıkışına bağlı motor hemen çalışacaktır. PLC nin 3 input girişine değişik zaman değerleri atanacaktır. Örneğin ; I0.1 = 1 ise, 3 saniye I0.2 = 1 ise, 6 saniye I0.3 = 1 ise, 10 saniye süreyle band motoru çalışıp durmalıdır.
Nedir? Teorik Pratik Örnekler. Endüstriyel Otomasyon
Nedir? Teorik Pratik Örnekler Endüstriyel Otomasyon Konular Endüstriyel Otomasyonun Tanımı Tarihçesi Teorik Otomasyonda Bilinmesi Gerekenler PLC (Programmable Logic Controller) Mikroişlemciler, PIC Gömülü
İÇİNDEKİLER Lisans Bitirme Projesi Onay Formu iii Önsöz İçindekiler Özet vii Semboller ve Kısaltmalar
İÇİNDEKİLER Sayfa No Lisans Bitirme Projesi Onay Formu... iii Önsöz... iv İçindekiler... v Özet... vii Semboller ve Kısaltmalar...viii Şekiller Dizini...ix Çizelgeler Dizini... x 1. Giriş... 1 1.1. PLC
EĞĐTĐM AMAÇLI PLC KONTROLLU BĐR ASANSÖR MODELĐ TASARIMI. Özgür Cemal Özerdem * Nedim Perihanoğlu ÖZET
EĞĐTĐM AMAÇLI PLC KONTROLLU BĐR ASANSÖR MODELĐ TASARIMI Özgür Cemal Özerdem * Nedim Perihanoğlu oozerdem@neu.edu.tr perihanoglu@gmail.com * Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
GÖRSEL EKRAN TASARIMI (VISUALIZATIONS)
GÖRSEL EKRAN TASARIMI (VISUALIZATIONS) Visualizations sekmesi, PLC programlarına görsel arayüz tasarlamak için kullanılır. Ancak dokunmatik (touch) panellerin çoğu bu görsel arayüzü desteklememektedirler.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK EĞİTİM VE AR-GE FAALİYETLERİ REHBERİ
İpsala MYO Laboratuvarlarının Bölge Sanayicilerinin Teknik Eğitim VE Ar-Ge İhtiyaçlarını Karşılayacak Şekilde Modernizasyonu Projesi Trakya Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR21/13/KÖA/0043 referans