Katı yakıt ürünleri, ATA200 - ESBE
Hava klapesi regülatörü
ATA200 serisi katı yakıt kazanlarının sıcaklığını düzenlemek için bir kontrol cihazıdır. Termostatik kontrol başı kazan sıcaklığını algılar ve bir kol ve zincir vasıtasıyla hava damperinin pozisyonunu ayarlar, böylece kazana giden yanma hava beslemesini düzenler. Hava klapesi regülatörü 35–95°C aralığında tamamen ayarlanabilir. Hava klapesi regülatörü, bir dişli daldırma çukuru vasıtasıyla doğrudan kazan su yoluna bağlanır.
Hava beslemesini ayarlayarak katı yakıt kazanlarının sıcaklığının kontrolü.
Elektrik kablosu veya karmaşık bağlantı gerektirmez.
Kolay, ama normalde gerek duyulmayan bakım.
Kaldırma kuvveti N
56001100 ATA212 10 35-95 G 3/4" 130 50 29 0,38 31800200
56001500 ATA212 10 35-95 G 3/4" 155 75 29 0,41 31800200
Montaj talimatları ATA200
Azami çalışma sıcaklığı: 100 °C
Düzenleme aralığı: tabloya bakın
Kaldırma kuvveti: 10 N
Kaldırma stroku: 55 mm
Zincir uzunluğu: 1,6 m
Bağlantı, Dıştan dişli: ISO 228/1
37202500 ATA901 Termostat 35 -95°C
Termostat ATA902 60-95°C.
37202600 ATA901 Termostat 60 -95°C
Teknik doküman ATA200
Sertifika Uygunluk Beyanı ATA200
Görüntü ATA200, yüksek çözünürlük
2B Görüntü ATA200
LTC200 serisi entegre yüksek verimlilikli pompaya sahip bir yükleme ünitesidir.
VTC500 serisi 150 kW'a kadar olan katı yakıtlı kazanlar için kullanılan termik bir vanadır.
VTC300 serisi 30 kW'a kadar olan katı yakıtlı kazanlar için kullanılan kompakt ve hassas bir yükleme vanasıdır.
CTF150 serisi tipik olarak sirkülasyon pompaları ve yük ünitelerinin açma/kapama kontrolü için kullanılır.
VST200 serisi katı yakıt kazanlarında aşırı sıcaklıkları önler.