Elektrik panosu ile su hattı arasında ne kadar mesafe olması gerekir?
Konusu 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve Mehmet Ata Tuncer tarafından 12 Ağustos 2014 başlatılmıştır.
Hatta bütün binayı yıkıp yenisini de yapabilirsiniz.
Ama mühendislik, bir çözümü aynı kalitede pratik çözüm ve en ekonomik şekilde halletmeyi gerektirir.
Sonuçta içiniz o şekilde rahat edecekse elbette en iyi yol sizin için odur. Sorun yaşanmasın da gerisi size kalmış.
Mühendislik, eğer imalat yapıyorsanız en ekonomik çözümü bulmayı gerektirir. haklısınız. ama sağlık ve insan canı söz konusu olunca, ekonomik kararlar almayı pek tavsiye etmiyorum. iyi niyetlilik başımızı yakabilir. henüz başıma bir iş gelmedi. ama olabilir.
Uyarınız için teşekkür ederim her ne olursa olsun iyi niyetimizi korumaya devam ediyoruz
Mehmet Ata Tuncer, 15 Ağustos 2014
soruma yanıt verebilecek olan varsa çok acil !
Fotoğraftaki grup pirizi sudan uzaştırmak bir elektrikçinin bir saatini bile almaz. Aynı şekilde pvc tesisatında uzaklaştırması uzun sürecek ve pahalı bir iş değil. Bence ikisinden birnin yerini değiştirerek ayırınız. Su tesisatı geçici olarak kullanılıyor sanırım tesisatın su sayacını kapının sol tarafına almanız yeterli gözüküyor.
Eren Baran, 15 Ağustos 2014
Elektrik pano seçiminde (su ve toz gibi etkilerden korunmaya karşı)uluslararası standarda uygun IP değeri(koruma sınıfı) önemlidir;
Giriş Koruması (IP) değerleri (IEC 60529 altında) bir mahfazanın ortama karşı sağladığı korumayı belirtirler.
IP değeri normalde iki rakamdan oluşur.
İlk numara sert objelere ve maddelere karşı korumayı belirtir.
İkinci numara sıvılara karşı korumayı bildirir.
Üçüncü numara darbelere karşı korumayı belirtir.
BİRİNCİ NUMARA - Sert Objelere Karşı Koruma
0= Koruma Yok
1= 50 mm üzerinde katı cisimlere karşı koruma, örneğin ellerin kazara dokunması
2= 12 mm üzerinde katı cisimlere karşı koruma, örneğin parmaklar
3= 2,5 mm üzerinde katı cisimlere karşı koruma ( edevatlar + kablolar )
4= 1 mm üzerinde katı cisimlere karşı ( edevatlar, kablolar, ince kablolar )
5= Toza karşı koruma - sınırlı giriş ( zararlı kalıntı yok )
6= Toza karşı tam koruma
İKİNCİ NUMARA - Sıvılara Karşı Koruma
1= Dikey düşen su damlalarına karşı koruma
2= 15 dereceye kadar dikey düşen püskürtmelere karşı koruma
3= 60 dereceye kadar dikey düşen püskürtmelere karşı koruma
4= Tüm yönlerden su püskürtmesine karşı koruma - sınırlı giriş
5= Tüm yönlerden düşük basınçlı püskürtmeye karşı koruma - sınırlı giriş
6= Güçlü su püskürtmelerine karşı koruma, örneğin gemi güvertelerinde kullanım - sınırlı giriş
7= 15 cm ve 1 m arasında geçici suya batma etkilerine karşı koruma - test süresi 30 dakika.
8= ... m basınç altında ve uzun süre suya batmış halde kalmaya karşı koruma
ÜÇÜNCÜ NUMARA (genellikle kullanılmaz) - Darbe Koruması
1= 15 cm yükseklikten düşen 150 gram (0,225 jul) ağırlıklara karşı koruma
2= 15 cm yükseklikten düşen 250 gram (0,375jul) ağırlıklara karşı koruma
3= 20 cm yükseklikten düşen 250 gram (0,5 jul) ağırlıklara karşı koruma
4= 40 cm yükseklikten düşen 500 gram (2,0 jul) ağırlıklara karşı koruma
5= 40 cm yükseklikten düşen 1500 gram (6,0 jul) ağırlıklara karşı koruma
6= 40 cm yükseklikten düşen 5 kg (20,0 jul) ağırlıklara karşı koruma
NEMA değerleme sistemi IP sistemi ile karşılaştırılabilir. En genel NEMA değerleri aşağıdaki gibidir :
NEMA 1: IP30 benzeridir. İç mekanlardaki kurulumlarda sınırlı miktarda binen pislikten koruma.
NEMA 2: IP55 benzeridir. İç mekanlardaki kurulumlarda devir daim yapan toz, binen pisliklerden ve damlayan aşındırıcı olmayan sıvılara karşı koruma.
NEMA 3: IP65 benzeridir. İç mekanlardaki kurulumlarda toz, su püskürmesi, yağ ve aşındırıcı olmayan soğutuculara karşı koruma.
NEMA 4: IP65 benzeridir. Dış ve iç mekanlardaki kurulumlarda rüzgarlar gelen toz ve yağmura, sıçrayan sulara, hortumdan fışkıran sulara ve dış yüzeyde buz oluşumuna karşı koruma.
NEMA 4X: NEMA 4 benzeridir fakat ayrıca aşınmaya karşı koruma.
KORUMA SINIFLARI (IP)
IP değerlerini şu şekilde okuyabiliriz;
IP xy => x: katı cisimlere karşı koruma değerleri y: suya karşı koruma değerleri
0 => korumasız
1 => 50 mmden büyük katı cismlere karşı
2 => 50 mmden büyük katı cisimlere karşı
3 => 2,5 mmden büyük katı cisimlere karşı
4 => 1 mmden büyük katı cisimlere karşı
5 => Toza karşı korumalı
6 => Toz geçirmez
1 => damlayan su
2 => 15 dereceye kadar damlayan su
3 => 60 dereceye kadar damlayan su
4 => sıçrayan su
5 => su püskürtmesine
6 => şiddetli deniz dalgası
7 => suya daldırma
8 => su altında bırakma
örneğin açık havada çalışan asma iskeleler toz ve su etkilerine açık olduğundan elektrik panosu IP 65 koruma sınıfında olmalıdır
Ersin Bozkurt, 15 Ağustos 2014
Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik sıralaması.
Tehlikelerin ortadan kaldırılması -Kaynağında yok et
Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek, (İkame)
Mühendislik önlemlerini uygulamak; Otomasyon, Tecrit,(ayırma), Uzaklaştırma, Havalandırma, Ergonomik yaklaşımlardan yararlanma.
İdari önlemler-Güvenlik ve sağlık İşaretleri
Bendeki Durum sizin durumlar kadar vahim değil ama bende görüşlerinizi almak istiyorum. ben Lavabo altındaki prizin kapaklı hale getirilmesi diye çözüm önerisi sundum ama kalorifer bozrularını hiç düşünmemiştim.
metehan16, 15 Ağustos 2014
Tesisat projesini isteyin her zamanki gibi ya projesi yoktur ya da projeye uygun değildir. Elektrik ve su, Güney Kore ve Kuzey Kore gibidirler mümkün olduğu kadar uzaklaştırın. Mevcut durumu iyileştirme adına Tesisatı duvar içerisinden gecirerek saati ve boşaltım noktaları uzaklaştırmaktan başka çare yok.
Ali bey tesisat projesi eski binalarda da var mıdır yada sonradan oluşturulabilir mi ? Tesisata eklemelerde projelendirilmeli midir? Bilgi paylaşırsanız çok memnun olacağım. teşekkürler.
uygunsuzluk örneği ;
Ersin Bozkurt, 16 Ağustos 2014