200 m3/h'den büyük tüketimli karma proje
bir karma proje üzerinde çalışıyorum.
1 adet konut binası ve alt tarafında mağazalar var.
toplam 140 daire ve 30 adet dükkan var.
dairelere sıcak su ve ısıtma kazan dairesinden geliyor, sadece ocak hattı çekilecek.
dükkanların bir kısmı restoran bir kısmı ise evsel tüketim kullanacak mağazadır.
toplam doğalgaz tüketimim 320 m3/h'dir.
servis kutuları 200 m3/h'den yüksek yok. sı 1200 kutusu konması gerekiyormuş.
böyle bir yapının projelendirilmesi ve yapımında ne gibi farklılıklar olur?
Rms istasyonu mu kurulacak
s300 servis kutusu debisi maksimum 200m3/h oluyor. Sizin debiniz 339.2 m3/h buna nasıl izin verdiler ve hangi gaz dağıtım firması ?
çizdiğiniz proje konut+ ticari mi ?
Burda bir yanlışlık var. 200 m3/h tüketime uygun regülatörü bu servis kutusunda kullanamazsınız. Ayrıca burada tüketim 200 m3/h geçtiği için endüstriyel tesisat uygulaması yapılmalıdır.
200 m3/h. geçtiğiniz için her halikarda RMS-C tipi bir istasyon kurmanız gerekecek. Burada proje hazırlarken endüstriyel hesaplamaları kullanmanız gerekecek. İstasyon giriş-çıkış çaplarını hesaplamanız gerekecek. Çapları bulup hız kontrolü yapacaksınız. Mantık servis kutusundan çok farklı değil.
RmsC istastasyonunu biz mi koyuyoruz?
görüştüğüm kişiler iğdaş sı1200 kutusu koyar, en büyük hattın 4" altında kalırsa iç tesisat şartnamesine göre devam edersin dediler.
4" ve üzerine çıkarsa endüstriyel tesisata girer ve argon kaynak vb işleri çıkar dediler. Bu konu hakkında yorum yapar mısınız
İgdaş'ın şartnamesini tam bilemiyorum ama önemli olan tüketim. RMS-C istasyonunu normalde siz temin edip kurarsınız. Bunun için yetkinizin endüstriyel tesisatlar içinde yeterli olması gerekir.
Kaynak konusunda film istenip istenmeyeceğini İgdaş'a danışmanızı tavsiye ederim.
Endüstriyel tesislerde hız 25 m/sn. yerine burada 10 m/sn. almanız gerekebilir. Konuyu İgdaş'a danışmanızı tavsiye ederim. Hız düştükçe de çap artacaktır.
RMS'i gaz dağıtım firması koyar. Sizin yapabileceğiniz bir uygulama değil. Ayrıca endüstriyel tesisat uygulaması boru çapı ile değil tüketim ile alakalıdır ve 200 m3/h 'ı geçerse (hatta bazı durumlarda kullanılan cihazlar 200 m3/h'ı geçmese dahi) endüstriyel proje hazırlamak, röntgenli kaynak yapmak zorundasınız.
Endüstriyel proje hazırlamak ilk sefer için biraz içinden çıkılmaz olabilir. Yardım alırsınız.
acil hazırlanması gereken projeler
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaz Kullanımı ve Uygulama Esasları Kitabı (PDF)
iç tesisat belgesi
Endüstriyel Tesis Dönüşümü Yetki Belgesi
5000 m3/h Tüketimli Örnek Sanayi Projesi
ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ SINAVI
Kendi Doğalgaz Firmanı açmak için Endüstriyel Doğalgaz Belgesini de almak zorunlu mudur?
İç tesisat firmalarında PE kaynakçısı?