PEX Zeminden Isıtma Sistemleri | Binaiçi Tesisat Boru Sistemleri | Fırat Plastik
Fırat Anasayfa > Fırat Binaiçi Tesisat Boru Sistemleri > Fırat Sıcak Soğuk Su Boru Sistemleri > PEX Boru (Mobil Sistem & Zeminden Isıtma Borular) > Fırat Boru PEX Zeminden Isıtma Sistemleri > Montaj
Temiz ve düzgün hale getirilmiş taban betonu üzerine, katlar arasına ısı ve ses izalosyonu sağlayan izolasyon malzemesi döşenip üzerine polietilen folyo kaplanır (1). Fıratpex borular döşeme projesine göre lamalar yardımıyla monte edilip kollektör bağlantısı yapılır (2). Klipsli lamalar döşeme projesine uygun olarak monte edilir (3). Sızdırmazlık testinin yapılmasıyla sistem şap için hazır hale gelir. Şap betonu Fıratpex borular üzerine asgari 3.5 cm kalınlıkta olmalı ve dilatasyon yapılmalıdır (4).
0 °C nin altındaki sıcaklıklarda döşeme yapılmamalıdır. Döşemenin yapılabilmesi için borular ortam sıcaklığında (20 °C) depolanmalıdır.туре (20 °C).
PEX borular dış darbelere karşı korunmalıdır