Isıtılmış su tabanı için boru döşeme prosedürü ve yöntemleri - Beton 2020
Bu çalışmalara geçilmeden önce, ısıtılmış bir zemin için boru seçimine karar verilmesi gerekmektedir: Oluklu, bakır ve polipropilen boruların döşenmesi diğer eşyalarda ayrı ayrı ele alınacaktır. Evde sıcak su tabanındaki cihazda olduğu gibi metalplastik boru yaygın olarak uygulamayı buldu
, Moleküler düzeyde çapraz bağlanmış 16 mm çapındaki bir polietilen borunun yanı sıra, bu makale bu tip boruların kurulumuna odaklanacaktır. Bu boruların montaj teknolojisi aynıdır, boru düzeninin kendisinin rahatlığıyla ilişkili küçük nüanslar vardır.
Uyarı! Sıcak bir zeminin borusunu döşemeden önce, ılık bir zeminin “pastası” nın tüm katmanları hazır olmalıdır: bir çeper (gerekirse), yalıtım ve odanın çevresine takılı bir amortisör bandı. İdeal seçenek bu zamana kadar dağıtım manifoldu yerden ısıtma sistemi kurulacağı zaman olacaktır. Bu, borunun başlangıcını derhal dağıtım düğümüne bağlamak ve toplayıcı için uygun olan boru kesitinin uzunluğunda bir hata olasılığını ortadan kaldırmak için gereklidir. Tabii ki, yokluğunda boruyu açabilirsiniz, ancak bunun için, döngü konturunun başlangıcı ve bitişi bu noktaya yerleştirileceğinden, en azından kollektör düğümünün gelecekte duracağı yere karar vermelisiniz.
Nasıl serileceğini düşünmeye başlamadan önce, bir ılık su zemini borusu aracılığıyla soğutucu sirkülasyon prensibini anlamak gerekir. Yani, boruya “yolculuğunu” başlatan sıcak soğutucu, boru duvarları içinden çevreye olan ısı şeklinde enerji açığa çıkarmaya başlar. Boru kontur boyunca hareket ettikçe, soğutucu yavaşça soğuyarak, zemine daha az ısı verir ve soğutucu akışkanın başlangıç ​​noktasından daha uzağa, zemin ısınır. Aşağıdaki şekil, soğutma sıvısının soğumasını açıkça göstermektedir. Kırmızı daha sıcak ve maviye daha yakın soğuk:
Su yerden ısıtma için boru döşenmesi
Gelecek kat için boru düzenleri için iki düzen vardır:
Küçük sıcak zemin alanları için uygundur: tuvaletler, küçük banyolar. Ve ayrıca, ikinci yöntemin (salyangoz) uygulanmasından sonra zeminin küçük alanları kaldığı zaman.
Sol tek yılan, sağ çift
15–25 cm ısıtılmış zeminin boruları arasındaki mesafenin, boru 180 derece büküldüğünden ve özellikle metal-plastik boru ile ilgili olarak kırılabileceğinden güçlü bir çaba ile başarılı olma olasılığı daha düşüktür. Çapraz bağlı polietilen hala güçlü kıvrımlara sahip değildir, ancak yine de buna izin verilmesi tavsiye edilmez.
Su ısıtmalı zemindeki boruların virajlardaki bir yılanla döşenmesi adımını düşürdüğünüzde, ortadaki borulardan daha geniş bir çevreye sahip olacaksınız. Böyle bir şey:
Bu yanlış değil, ama oldukça kabul edilebilir. Borular arasındaki mesafenin azaltılması, evin dış duvarları, pencereler, ısı kayıplarını telafi etmek için kullanılır.
Açı yılanı odada iki dış duvarın varlığında yapılır. Yine, duvar boru hattına daha yakın yapılır.
Borunun döşenmesi, ikinci şekilde gösterildiği gibi bir çift yılan ile yapılabilir, bu seçenek tüm alana ısı transferini daha eşit bir şekilde dağıtır. “Yılan” şemasına göre döşendiğinde toplam konturun uzunluğu 60 veya en fazla 70 metreyi geçmemelidir, çünkü bu öneriler aşılırsa, ısıtılmış bir zeminin etkinliği her on metrelik borunun üzerine çıkacaktır.
Boru "salyangoz" döşenmesi
Bu durumda daha doğru kabul edilir, çünkü bu durumda tüm alan boyunca ısı dağılımı eşit olacaktır. Yine, boru zifti 10 ile 25 cm arasında kontrol edilebilir Bu düzen şeması ile bir devrenin borusunun uzunluğu 120 metreyi geçmemelidir.
Sıcak su tabanının borularını döşemek için yöntemler
Montaj yöntemi, tabanın borunun döşenmesi için bir yüzeye, bunun bir takviye kafes mi yoksa onun yokluğuna mı, profil paspasların mı yoksa bir ahşap zeminin kullanımına mı bağlı olduğuna bağlıdır.
Takviye ızgarası üzerinde ısı yalıtımlı bir döşemenin döşenmesi
Ve böylece kurulum kollektörden başlıyor, eğer varsa, o zaman oraya henüz takmıyoruz, eğer henüz yok ise, o zaman toplayıcıyı sabitleme yerine küçük bir boru kaynağı bırakıyoruz.
Boru, plastik kelepçelerle ızgaraya bağlanır. Kat olarak satın alınmaları gerekiyor, çünkü zemine evin içinde yapılmışsa çok ihtiyaç duyacaklar. Ortalama olarak, 1 metre boru 2 kelepçeye ihtiyaç duyar.
En azından birlikte çalışmak daha iyidir.
Boşaltma borusu bobini sadece özel bir cihaz yardımıyla gerçekleştirilir:
Ya da zemine doğru kaydırıyor, sanki bir tekerlekmiş gibi. Boruyu bükmeyecek ve başarılı olamayacağınız için, boruyu zeminden uzağa koyacağınız bir anda çekin.
İlk kelepçe, boru ile ızgara arasındaki birincil temas yerine sabitlenir, daha sonra boru istenen şekilde görüntülenir, kural olarak, bu, duvarın kenarıdır ve ikinci kelepçe sabittir.
Uyarı! Duvardan boru hattının aşırı dış hatlarına kadar olan mesafe 10 cm'den az olmamalıdır, duvarın yakınındaki son işlemlerde borunun muhtemel hasarlardan korunması gerekir (örneğin belirli bazalarda vidalama).
Ayrıca, boruyu tuvalet ve mobilya gibi sabit nesnelerin bulunacağı yerlere yerleştirmeyin. Ama yine, caddeyi çevreleyen duvarın yakınında durması planlanan mobilya. Mobilyaları dış duvara yerleştirmeyi planlıyorsanız, bu yerde boruyu döşemek daha iyidir.
Daha sonra boru, konturun köşesine doğru yuvarlanırken, başlangıç ​​için kelepçeyi bu uzunluğun ortasına sabitlemek ve sonunda boru virajını yapmak ve bir tane daha kelepçeyi bağlamak mümkündür, yani önce dönme, döndürme ve bükme üzerine odaklanırız. Bu yerlerde olduğu için, en zor olanıdır. Dahası aynı şeyi tekrarlıyoruz: ortada ve tekrar dönüşte sabitliyoruz. Böylece tüm devreden geçip toplayıcıya geri dönüyoruz.
Bundan sonra, boruları her 70–100 cm hortum kelepçeleri ile sabitlemeniz gerekir, sonuç olarak plastik hortum kelepçelerinden oluşan bir “orman” ile sonuçlanmalıdır:
Yerden ısıtma sistemi, boruların duvarlardan geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmışsa, bu durumda, önce bir metal boru ve daha sonra bu yerde bir olukta bir yer döşemesi borusu yerleştirmeniz gerekir. Boru, yuvarlak veya kare profil olabilir:
Bu, zaman içinde duvarın, bu noktada borunun sıkılmasını gerektirebilecek bir mesafe için batma eğilimi göstermesi nedeniyle yapılır. Metal boru şeklinde bir ekleme bunun olmasını engeller.
Boruyu duvardan geçirmek için, borunun ana konturunun planlandığı odada, yani kollektörün duvarından geçecek şekilde koy olması gerekir. Boruyu duvardan geçirin, toplayıcıya sabitleyin, ardından ana devreyi odaya doğru döndürün ve boruyu duvardaki çıkışa karşı toplayıcıya doğru eğin, bu yeri bir işaretleyici ile işaretleyin, daha sonra toplayıcıdan duvar girişine kadar uzanan boru uzunluğunu ölçün Bu büyüklüğü hatırlıyoruz ya da yazıyoruz, daha sonra körfeze geri dönüyoruz ve bir metreden daha fazla olanı ölçüyoruz, kaydedilen sonucu (veya daha iyisi bir buçuk) ve bu yerde kesiyoruz. Ortaya çıkan uç duvardan geçirilir ve toplayıcıya yönlendirilir. Fazla kırpılmış ve toplayıcıya yerleştirilmiş.
Boruyu gereksiz sünnetlerle boşa harcamamak için borunun duvardan nasıl tutulacağının başka bir yolu vardır. Ama biraz terin var. Bunu yapmak için, kepçeyi toplayıcı ile aynı yere koyarız, uçtan uca duvardan geçerek zemin halkalarını yuvarlamayı planladığımız odaya geçiririz, derhal duvardan geriye doğru toplayıcıya geri göndeririz, tuttururuz. Daha sonra tekrar bölmeye dönüyoruz ve boruyu ilmek ilmeklerinin monte edileceği ana odaya besliyoruz. Oda boruyu döşemeyi bitirdiğinde, körfezin bulunduğu odaya gidin ve boruyu toplayıcıya verin. Bu yöntemin karmaşıklığı, konturun (ve bunun 100, 120 metrelik) tüm uzunluğunun duvar boyunca itilmesi gerektiğinde ya da borudan ekstra parçaları kesmek zorunda kalmamanız gerçeğinde yatmaktadır.
Boruyu, daha önce de belirtildiği gibi bükmek için, yanlışlıkla sıkmayı önlemek için dikkatlice yapmanız gerekir. Satışa sunulan metal plastik boruların bükülmesi için, bükme işlemi için özel bir yay bulunmaktadır.
Kolektöre sabitlenmeden önce borunun üzerine konulur, daha sonra bükülmeye doğru hareket eder ve bükülmenin kendisi yapılır. Ve tüm uzunluk boyunca, virajın ötesine bükün. Bundan sonra, boru konturunun ucu zaten eklendiğinde, kolektörün önündeki borudan çıkarılır.
Çalışma sürecinde, sürekli olarak nereye gittiğinizi izleyiniz, özellikle metal plastik ise, borulara basmamaya çalışınız. Aşırı durumlarda, ayağın ön tarafındaki tüpe adım atın ve ana vurguyu topuklara yerleştirin. Çapraz bağlanmış polietilenden yapılmış döşeme boruları biraz daha karmaşıktır, çünkü metal-plastik gibi büküldükten sonra şeklini özellikle tutmaz. Bu nedenle, atıldığı zaman, dönme ve geri dönüş yerlerine özel önem verilir.
Boruyu duvardan geçirirseniz ve eğmek için bir yay kullanmak istiyorsanız dikkat edin, yayın içinden geçmesine izin vermek için duvardaki delik çapına ihtiyacınız vardır, aksi takdirde sıcak zemin kontürünün neredeyse tamamen monte edildiği ve yayın geçemeyeceği bir durum olacaktır. Zemin şaplarında onu “gömmek zorundayız” ya da üzücü bir durum varsa, kimsenin istemeyeceği konturu sökün ve bunu yapması tavsiye edilmez.
Boru biriktirme yerlerinde gelecekteki katın aşırı ısınmasını önlemek için (genellikle toplayıcıya yakındır), boruları özel bir ondüle içinde kapatmanız gerekir:
Borunun kıvrım bölümlerinde ve genleşme derzlerinden geçişi kapatın.
Genleşme derzi bölgesinde oluklama
Isı yalıtımlı bir zeminin borunun ızgarasız bir şekilde döşenmesi
Takviye edici bir ağın yokluğunda, borunun nasıl ve ne yapılacağı sorusu ortaya çıkar. Bu görev için çeşitli seçenekler mevcuttur. Bunlar özel montaj şeritleridir.
plastik çapa braketleri ve kelepçeleri, hem metal hem de plastik.
Montaj plakası, özel sabitleme braketleri yardımıyla veya kendinden kılavuzlu vidalarla ısıtıcıya bağlanır.
Kilitleme dirseği, çubuktan yalıtım içine itilir. İzolasyondan çıkmasına izin vermeyen uçlarında oklar bulunur. Montaj şeritleri, boru yılanı döşerken kullanıma uygundur.
Çıtalar sıralı olarak monte edilir. Bir metre sıraları arasındaki mesafe, daha fazla yapabilirsiniz. Boru, özel bir yuvada bir barda sabitlenmiştir. Boru zifti birden çok yuva ile ayarlanabilir.
Kaburgalar, boruları bir koklea ile döşerken de kullanılabilir, bunun için kaburgalar, konturun dört tarafındaki boru kıvrımları boyunca ve her bir metrede, bir yılanla döşenirken olduğu gibi eklenir.
Metal bir bant kullanma prensibi şerit ile aynıdır, sadece borunun sabitlenmesi bant üzerinde kesilen özel antenin bükülmesine bağlıdır.
Sabitleme boruyu da kolayca tamir edebilir.
fakat yalıtımın çok dayanıklı olmadığına ve çok az çaba sarf edildiğine dikkat edin, zımbalar kolaylıkla dışarı çekilebilir, böylece çapraz bağlanmış polietilenden yapılmış bir borunun kıvrılma açılarında, başka bir bağlama yönteminin kullanılması daha iyidir, çünkü böyle bir borunun şeklini bükülmelerde iyi tutmadığı söylenebilir. Tabii ki çok keskin köşeler yapamazsınız, daha sonra parantezler görevleriyle başa çıkabilir:
Ancak daha yumuşak olan açıyı düşünün, köşelerdeki borular arasındaki mesafe o kadar büyük olur.
Metal-plastik daha “itaatkâr” olduğu gibi koruyacak ve köşelerde gerginlik olmayacak.
Plastik veya metal kelepçeler de kullanılır, bunun için tabla deliğinde yalıtımın tüm kalınlığındaki bir delgi delmek ve boruyu bir kelepçe ile sabitlemek için bir vida ve dübel kullanmak gerekir. Ve çoğu zaman, çoğu zaman, konturun tüm uzunluğu boyunca.
Bağlama yöntemlerini, örneğin kıvrımlarda, bir yaka ile şeritleri veya kendinden kılavuzlu vidaları kullanmak için ve bir dirseğin kıvrımları arasında birleştirmek mümkündür.
Isı yalıtımlı zeminlerin bir borunun profil ısı yalıtım paspaslarına (patronlarla birlikte) döşenmesi
Profil paspasların kullanımı borunun döşenmesini büyük ölçüde basitleştirir ve hızlandırır. Paspasların özel bir patronu var. Patronlar arasındaki mesafe 50 mm, böylece borunun döşenmesi adımını kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu çalışmanın birlikte yürütülmesi kolaydır, biri boruya bulaşır, diğeri ise patronlar arasında yer alır. Bunu yapmak için, bacağını kullanabilir, yani boruyu elinizle doğru yere tutun ve ayağınıza basabilirsiniz.
Dikkatli olun "köşebent", bu patronu kırmaz, bu yerde boruyu elle doldurmak daha iyidir.
Her şey boru döşeme ısıtmanın kurulumuyla ilgili. Sonra yerden ısıtma sistemini kıvırmaya başlayabilirsiniz.
Sonraki MakaleMuşamba ne kadar geniştir - bir odanın boyutu ve hesabı
Dairede ciddi bir onarım başladığında, sahibi kaçınılmaz olarak zemin döşemesini seçme sorununu gündeme getiriyor ve çoğu zaman bu soru - daha iyi, parke veya laminat mı?
Güzel çini düzenleri: iç mekandaki örnekler