Daylux "Sizi Saran Sıcaklık"
Daylux Premix Brülörlü Tam Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan sitesi yükleniyor lütfen bekleyin...
0850 200 7700
Premix Brülörlü Tam Yoğuşmalı
Premix Brülörlü Tam Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan
Daylux Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Üstün Özellikleri
69 kW, 100 kW, 115 kW, 125 kW, 155 kW, 187 kW
Entegre kaskad kontrol ünitesi ile 16 cihaza kadar kontrol olanagı (3000 kW)
Premix yogusma teknolojisi ile %109’a varan yüksek yogusma teknolojisi ile düsük yakıt sarfiyatı
Düsük emisyon oranları: Sınıf 5 (CO < 100 ppm, NOx < 20 ppm)
Genis modülasyon aralıgı 1:7’e kadar*
Cihazın çalısma fonksiyonlarının izlenebildigi Türkçe menülü LCD ekran
6 bar çalısma basıncı
Al-Si-Mg alasımlı esanjör ile yüksek korozyon direnci ve ısıl kararlılık
Entegre günes paneli kontrol olanagı
Çoklu ısıtma zonlarını kontrol seçenekleri
Uzaktan kontrol üniteleri ile saglanan yüksek konfor
Günlük ve haftalık bazda çalısma zamanı programlama
Seri PC baglantısı
CE sertifikalı ve 2 yıl garantilidir
Delta-T ısı esanjörü koruması
Donma ve bakteri (Lejyonella) koruma özellikleri
Dahili BUS devresi
Yanma reaksiyonu sonucu ortaya çıkan su buharı buhar fazında bacadan atılırsa elde edilen ısı miktarı alt ısıl degeri, sıvı fazına dönüsürse elde edilen ısı miktarı üst ısıl degeri olusturur. Yogusma teknolojisinde buharı yogusturan özel ısı esanjör yapısı ile bu gizli buharlasma ısısından yararlanılarak % 109’a varan verim degerleri elde edilir ve yüksek oranda yakıt tasarrufu saglanır.
Aynı zamanda baca sıcaklıgının düsmesi ile emisyon degerlerinde azalmalar görülür; CO % 80 ve NOx % 90’ a varan oranda düser. Bu sayede sistem çevreci bir özellige de sahiptir
Gerçek Kaskad Sistem
Gerçek kaskad sistem, cihazların bireysel olarak veya kaskad sistem içerisinde senkronize olarak faaliyet gösteren bir sistemi ifade etmektedir. Bu sayede cihazların yedekli olarak çalısması ile isletme ve bakım kolaylıgı saglanır. Ancak kaskad sistemin harici kontrol paneli ile kontrolü kontrol panelinde olusabilecek bir arızadan ötürü sistemin tamamen durmasına sebep olur, dolayısıyla kaskad sistem mantıgına terstir. Daylux duvar tipi yogusmalı kazanlar ara modul ile haberlesmeyi saglayarak tüm cihazların aynı bilgiye sahip olmalarını saglar.
Cihaz üzerinden 16’lı
Entegre BUS ile
cihazlar arası iletisim
Elektronik kontrol ünitesi ile tüm kazan parametrelerinin kontrolü yapılabilmekte ve 16’li kaskada kadar kaskad kontrolü kazan üzerinden gerçeklestirilebilmektedir. Ayrıca kaskad sistemde cihazlar arası iletisimi saglayan OCI 345 modül kullanılmaktadır. Bu modül kaskad yapılan sistemlerde cihaz adedi kadar kullanılmalıdır. Cihazlar arası baglantı sadece elektriksel olarak yapılmaktadır
• Kaskad kontrol ünitesi ile 16 cihaza kadar kontrol
• Entegre BUS özeligi ile diger cihazlarla iletisim kurabilme
• Türkçe menülü LCD ekran
• Cihaz üzerinden haftalık programlama imkanı
• Primer devre sirkülasyon pompası, sistem pompası ve boyler pompası kontrolü
Alüminyum Isı Esanjörü
Daylux duvar tipi yogusmalı kazanların ısı esanjörleri, yüksek kalite alüminyum döküm dilimler ve yardımcı parçaların (yogusma tablası, dirsekler vs.) montajı ile olusur.
• Al-Si-Mg alasımlı döküm parçalardan olusur.
• Gelistirilmis ısı transfer yüzeyi ile yüksek verimli özel bir tasarıma sahiptir.
• Özel alasım sayesinde korozyon direnci ve ısı iletkenligi çok yüksektir.
• Özel ısı kanatçıklarının kendi kendini temizleyecek sekilde tasarlanması sayesinde yanma odasının tıkanma riski yok denecek kadar azdır.
Premix Brülör ve Modülasyonlu Fan
Ön karısımlı Premix brülör ile tam yanmanın gerçeklestirilebilmesi için gerekli stokiyometrik oran(hava/yakıt oranı) elde edilebilmektedir. Yanma reaksiyonu için ısıl ihtiyaca baglı olarak gereken gaz miktarına göre ihtiyaç duyulan hava miktarı modülasyonlu fan yapısı ile emilerek premix brülör yapısı sayesinde ön karısım saglanır ve yanma yüksek verimde gerçeklestirilir. Bu sayede premix brülörlü bu cihazda %109 (50/30 C) verim degerine ulasılabilmektedir.
OCI 345 Kaskad Modülü
OCI 345 Kaskos modülü olup, kaskad yapılacak uygulamalarda kazan adeti kadar kullanılması zorunludur.
QAA55 Modulasyonlu Oda Termostatı
Modülasyonlu oda temostatıdır. Kablolu tiptir. Otomatik mod ile belirlenen zaman programına uygun olarak oda sıcaklıgını kontrol eder.
- Zaman programına uygun olarak ısıtma modu
- ‘’ Konfor ayar degeri’’ ya da ‘’Azaltılmıs ayar degeri’’ (uyku modu) modlarına göre sıcaklık ayar degerleri.
QAZ Daldırma Tip Sensör
Ntc 10 k daldırma tip sensördür. Boyler, akıs ve zone sensörü olarak kullanılır.Direk olarak kazan kontrol panosuna baglanır.
Maksimum 120 m. (1,5 mm² kablo kesiti)
Maksimum 80 m. (1 mm² kablo kesiti)
maksimum 40 m. (0,5 mm² kablo kesiti)
AVS 75 Zone Modülü
Üç yollu vana kontrolü. Süre seçeneklidir. Bir direkt ısıtmanın dısındaki zonlar içindir. Modülasyon yapabilir. Herhangi bir pompa kontrolü saglar.
QAC 34 Dıs Hava Sensörü
25 °C de NTC 1000 ohm olarak dıs hava sıcaklıgını tespit ederek degeri kazan elektronik panosuna iletir.
Direkt olarak kazan kontrol panosuna baglanır
+90 (850) 200 77 00
Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No:20/A 34848 Maltepe / İSTANBUL
© Copyright Daylux 2017. Tüm hakları saklıdır.