﻿ Yangın Tesisatı Tadilat İşleri
Eyl 05	Written by Super User Read 411843 times
Tüm Yangın söndürme tesisatları için bizimle irtibata geçiniz.
Yangın yönetmeliği 19 ARALIK 2007 TARİHİNDE REVİZE edilmiştir.Bundan sonraki tatbikatlarda bu yeni yönetmeliğin dikkate alınması ve TS EN 12845 standardının kullanılması gerekmektedir.
Firmamızın faaliyet konularına giren yangın tesisatı tatbikat ve proje konuları aşağıdadır;
*Yangın dolapları sistem tasarımı ve tatbikatı ,
-TS EN 671-1 ’ E uygun yangın dolapları , 6 kg toz tüplü ve makaralı olacak şekilde iki bölümlü yangın dolabı,
-Yangın dolabı kauçuk hortumlu 3/4 ” ve 1″ , hortum boyları 20 m , 25 m , 30 m,
-Sıva altı gömme tip yangın dolabı, sıva üstü yangın dolapları,
– Yangın dolabı ( tüpsüz tip ) tedariki ve montajlarının yapılması,
Yangın dolabı dizayn debisi 100 lt/dak ve lans girişindeki basınç 400 kPa olmalıdır.Basınç 700 kPa ı geçince sistemde basınç düşürücü
*Yangın hidrantları sistem tasarımı ve tatbikatları ,
-Bina dışı yangın hidrantı tesisatlarında HDPE tip boru veya bitümlü tip boru ile tatbikatların yapılması,
Yangın hidrantı dizayn debisi en az 1900 lt/dak olmalıdır. Yangın hidrantının çıkışında su basınçı 700 kPa olmalıdır.
Yangın hidrantı boru hattı çapı 100 mm den küçük olmamalıdır.
*Yangın suyu deposu ve tesisatları tasarımı ve tatbikatları,
– Modüler tip galvanizli su depoları ve tesisatlarının tatbikatları,
– Modüler tip paslanmaz su depoları ve tesisatlarının tatbikatları ,
-Epoksi boyalı genel su depoları yapımı ,
-Yerinde verilen ölçülerde modüler veya kaynaklı tip su deposu imalatların yapılması,
Su deposu hacmi , tehlike sınıfına göre ve ihtiyacın karşılanması için öngörülen zamana göre değişir.
*Yangın pompaları tedariki ve sisteme montajının yapılması,
-Diesel yangın pompası ,yakıt tankı ,buna ait test düzenekleri,panoları,marşlı,sarjlı dahil komple yangın pompasının
tedariki ve montajının yapılması,
-Yangın hidroforları tam otomatik ,test düzenli,
*Yangın suyu makina daireleri tasarımı ve tatbikatları,
*Otomatik sulu yangın söndürme sistemleri ve ekipmanlarının tedariki montajının yapılması,
*Spirinkler tesisatları tasarımı ve tatbikatları ,
– Islak sistem sprinkler tesisatı tatbikatlarının yapılması,
– Kuru sistem sprinkler tesisatı tatbikatlarının yapılması,
– Sprinkler tesisatlarının ekipmanları ; ıslak alarm vanası grubu,ıslak alarm çek valfi,su motor gongu,basınç anahtarı
geciktirme hücresi,yükselen milli vana,izlenebilir vana,test vanası,drenaj vanası,vb dir.
Donma tehlikesi olan yerlerde kuru sistem alarm vanası ve ekipmanları kullanılır.Sistem hava kompresörü ile tamamlanır.
– Kullandığımız sprinkler tipleri ; çaplarına göre 1/2″… 3/4 ”
Konumlarına göre Yukarı bakan tip sprinkler (upright) , aşağı bakan tip sprinkler (pendent), duvar tipidir. (side wall ),gizli tip
Sıcaklıklarına göre 57 C ,68 C,79 C,141 C,183 C dir.
Tavan tipine bağlı olarak kromajlı tip ,boyalı tip ,kapaklı ve rozetli sprinkler kullanmaktayız.
Kullandığımız marka ” victaulic “tir.
Victaulic malzeme listesi : sabit kaplin,esnek kaplin,redüksiyon kaplin,flanş adaptörü,dirsek,tee,kep,istavroz,redüksiyon tee, vb.
S705 victaulic izlenebilir kelebek vana, S728 victaulic izlenebilir küresel vana, S717 victaulic cek vana,S771 victaulic yükselen milli vana,S720 victaulic test drenaj vanası,
S760 victaulic akış anahtarı, S759 ı victaulic slak alarm vanası , S751 victaulic ıslak alarm vanası, S768 victaulic kuru alarm vanaları,
S769 victaulic baskın alarm vanaları, S769 victaulic ön tepkimeli alarm vanası ,
* Duman kontrol ve egzost sistemleri
Mutfak egzost sistemi ,
Sığınak egzost sistemi
Kapalı otopark egzost sistemi,
Sığınak taze hava santralı hepa filtre,nükleer filtre,kurşun eliminatörlü klima santralı tatbikatları,
More in this category: « Doğalgaz Tesisatı Tadilat İşleri	Elektrik Tesisat Tadilat İşleri »