Duman Tahliye Kapakları, Havalandırma Sistemleri ve Işıklıklar
Sistem opsiyonel olarak bina içerisindeki ışık, duman tahliye ve havalandırma gereksinimlerini karşılayabilmektedir.
Işık: Işık geçirme özelliğine sahip akrilik kubbe sayesinde yapı içerisinde doğal aydınlatma sağlanır.
Havalandırma: Panolu ve panosuz sistemler olarak ikiye ayrılabilirler. Panosuz sistemlerde bir veya birden fazla butona bir veya birden fazla kapak bağlanarak buton yardımı ile sistemlerin manuel olarak açılıp kapanmaları sağlanır.
Panolu sistemlerde ise uygun şekilde kapaklar gruplandırılarak pano üzerinden istenilen gruba veya gruplara ait kapakların manuel olarak açılıp kapanmaları sağlanır.
Ayrıca rüzgar, yağmur ve sıcaklık sensörleri sayesinde sistem otomatik açılır kapanır hale dönüştürülebilir. Dış ortama yerleştirilen sensörler ile, havalandırma için manuel olarak açılan bir kapak aşırı rüzgar veya yağmur anında otomatik olarak kapanır böylece iç ortamın yağmurdan etkilenmesini ve kapağında rüzgardan korunmasını sağlar. Havalandırma amaçlı olarak 24V veya 220V motorlar kullanılır ve kapaklar motorun piston boyu kadar açılabilir.
Duman Tahliye: Duman tahliye kapak sistemlerinin istenilen yangın senaryosuna uyum sağlayabilecek şekilde opsiyonel olarak donanımları değişebilmektedir. Standart duman tahliye sistemi olarak patlamalı sistem kullanılır.
Patlamalı sistemde, yangın anında 70o C veya 90o C duyarlı cam tüpün kırılması sonucunda CO2 tüpü tetiklenir ve bunun sonucunda CO2 gazının basıncı ile 165o açılır, sistem bir kere çalıştıktan sonra tekrardan manuel olarak eski konumuna getirilir, tüpler yenisi ile değiştirilir ve sistem tekrardan kullanılabilecek konuma gelir. CO2 tüplerindeki gazın miktarı kapak ölçüsüne uygun şekilde seçilmelidir.