UTC Lineer Isı Algılama Sistemleri
Uygulamalarınıza en uygun lineer ısı sensör kablosu.
Kablo Tipi Lineer Isı Dedektörleri (LHD), temelde bir çift iletken ve ısıya dayanıklı kablodan oluşur. Bu kablolar normalde birbirinden ısı karşısında eriyen polimer koruyucu bir tabaka ile ayrılmıştır. Yalıtkan kaplamanın belli sıcaklıkta erimesiyle birbirine değen iki kablo, kısa devre oluşturarak yangın kontrol paneline sinyal yollar. Bir alarmdan sonra sistemin tekrar kullanılması için bu eriyen bölgenin bulunup değiştirilmesi gerekmektedir, aksi halde yeniden kullanılamaz. Kablo Tipi Lineer Isı Dedektörlerinin Kablosu normalde açık devre durumundadır.
Kablo Tipi Lineer Isı Dedektörlerinin çevre sıcaklıklarına göre değişik sıcaklık değerlerine duyarlı modelleri üretilmektedir.
Kablo Tipi Lineer Isı Dedektörleri konvansiyonel veya adresli tip yangın alarm panelleri ile başarılı bir şekilde entegre edilebilmektedir.
Kablo Tipi Lineer Isı Dedektörlerinin Analog ve Dijital olarak 2 çeşidi mevcuttur.
Analog Kablo Tipi Lineer Isı Dedektörleri kablo uzunluğu boyunca toplanılan bilgiye göre işlem yapar. İletkenler arasındaki direnç ısının yükselmesi ile birlikte değişeceğinden panel bu direnci izleyerek alarm takibi yapar.
Dijital Kablo Tipi Lineer Isı Dedektörlerin de kablo uzunluğu boyunca herhangi bir noktadaki sıcaklık değeri kontrol edilebilir. Bu detektörde algılanan alarm bilgisinin metre cinsinden ve bölge bazında noktasal olarak tespiti mümkündür.
Sabit sıcaklıklı dijital ısı dedektörü
Mevcut 5 alarm sıcaklığı, 155°F, 185°F, 220°F, 350°F ve 465°F
Tüm yangın kontrol panelleriyle uyumludur
Başlangıç devresine doğrudan bağlantı
Tehlikeli mahaller için ekonomik çözüm
Noktasal dedektörlerin uygun olmadığı mahallere uygun çözüm
Sıcaklık alarmı kablo uzunluğu, ortam sıcaklığı ve diğer olumsuz sebeplerle değişmez
Doğrusal ısı sensör kabloları esnek, dayanıklı, ticari ve endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım alanı olan, maliyeti az, sabit sıcaklık yangın detektörüdür.
Kablo Tipi Lineer Isı Dedektörleri işletme ve bakım masraflarınızı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır.
Kötü çevre koşullarında geleneksel yangın algılama teknikleri başarısız olmaktadır. Kötü çevre koşulları nedeniyle aşırı etkilenen geleneksel yangın alarm tekniklerinin yanlış alarm verme eğilimi artmaktadır ve azımsanmayacak oranda maliyeti yüksek bakım masraflarına sebebiyet vermektedir.
Her şeyden önce kuruluşunuzdaki yangın alarmının dış etkilere karşı bağışıklı olması gereklidir, yanlış alarm vermemeli ve meydana gelen aşırı ısı ya da dumanın ortadan kalkmasını beklemeden yangının sürekli gözetim altında tutulmasını sağlamalıdır.
Kablo Tipi Lineer Isı Dedektörleri Aşağıdaki olumsuz şartlar altında dahi en yüksek güvenirlilikle çalışmaktadır
Kir, toz ve aşındırıcı atmosfer
Yüksek oranda nem ve aşırı ısı değişiklikleri
Çözelti buharı ve radyoaktif dalgalar
ATEX sınıfı toz ve gaz patlayıcı tehlikesi olan alanlar
Tünel - Büyük çaplı tesisler sadece bir kablo
Kablo kanalı - Transformatör - Jeneratör en yüksek derecede EMV güvenliği
Taşıma bandı - Silo kir ve tozdan etkilenmez
Asma tavan - Girilemez alanlar bakım gerektirmez
Soğutma tesisleri	nemden etkilenmez
Madenler - Rafineri - Yüzen tavanlı tank ATEX sertifiklalı
Nükleer santraller - Çöp arıtma tesisleri radyoaktif dalgalardan ve atmosferden etkilenmez
Açık alan koruması
Sınıflandırılmış tehlikeli mahaller
Rafineriler ve Santraller
Elektrik panoları gibi klasik noktasal tipteki dedektörlerin yeterli koruma sağlayamadığı mekanlarda kablo tipi ısı dedektörlerinin kullanımı etkin bir koruma sağlar.
Lineer Isı Algılama Sistemleri
Kablo Tipi Isı Algılama - Dijital
HCD6067	Sabit Derece Isı Algılama Kablosu, 67°C, 500m
HCD6067-M	Sabit Derece Isı Algılama Kablosu, 67°C, 1m
HCD6087	Sabit Derece Isı Algılama Kablosu, 87°C, 500m
HCD6087-M	Sabit Derece Isı Algılama Kablosu, 87°C, 1m
HCD623	Sabit Derece Isı Algılama Kablosu, 239°C, 500m
HCA601N	Isı kablosu (A Clip) 100 'lü paket
HCA602N	Isı kablosu (P Clip) 100 'lü paket
HCA603	Isı kablosu (T Clip) 100 'lü paket