Kuyu pompalamak: seçim ve kurulum - Temizlik 2020
Ure ilçesinin Federal Tahkim Mahkemesi'nin 2 Eylül 2013 tarihli N N09-8700 / 13 sayılı Kararı'nın 70/44763 / 2012 sayılı kararı (kilit konular: apartman - kanalizasyon şebekeleri - teknik durum - tarafların sorumluluğu - su şebekesi)
Kuyudan su temini. Bir kuyu için pompa seçimi.
Uygulamadan kesinlikle güvenilir bir örneği analiz edelim:
Tek katlı bir ev ve banyo ile bir arsa var. Sakin sayısı - 3 kişi. Ev bir lavabo, tuvalet, lavabo. Banyoda duş ve başka bir lavabo. Sulama için ayrı şube. 200 um hücre içeren kaba bir filtre sağlanır. Akümülatör bodrum kattadır ve 1. katın tabanından 1.5 metre aşağıdadır. Akış oranı bilinmeyen bir kuyu için bir Kova pompası gereklidir.
Su aynası - Dünya yüzeyinden 6 metre
Kuyu toplam derinliği 9 metredir.
Kuyudan eve (akümülatör) olan uzaklık 15 metredir.
Evden banyoya olan mesafe 8 metredir.
Sahada 25 mm (dış çapı 20,5 mm) olan bir plastik boru döşenmiştir.
Kuyudaki küçük bir su sütunu nedeniyle (sadece 3 metre), pompayı tabandan 0,6 metre seviyeye kadar kuruyoruz (pasaporta göre, Kova pompası kuyu dibinden 0,4 metrede montaja izin veriyor, minimum beslemeyi yapıyoruz).
Kuyu uzun bir süre için bakım yapılmamışsa ve silindiyse, pompa bu durumda bulanık su sağlayabilir ve pompayı daha yükseğe yükseltmek gerekebilir.
Gerekli su akışının hesaplanması:
Gerekli su akışı, eşzamanlı kullanım olasılıkları göz önünde bulundurularak, tüm su pompalama noktalarının üretkenliğinin toplamı olarak tanımlanır.
Sekonder su tüketim normları:
Lavabo - 0.12 l / s
Klozet - 0,1 l / s
Yıkama - 0.12 l / s
Duş - 0.2 l / s
Sulama musluğu - 0,3 l / s
Su için maksimum teorik ihtiyaç (sulama olmaksızın) = 0.66 l / s (2 x 0.12 + 0.2 + 0.12 + 0.1), bu da 2.37 m³ / saate karşılık gelir.
Pratikte, tüm sıhhi ekipmanları aynı anda kullanamazlar. 3 kişinin yaşadığı özel konut inşaatı için eş zamanlı kullanımın katsayısı 0,7'ye eşit olarak alınabilir.
Bu oran sadece bireysel evler için uygundur. Apartman binalarında ve ofis binalarında, gerekli tüketim, çok daha karmaşık formüller kullanan farklı tüketici gruplarını hesaba katarak, en yüksek su tüketiminin olduğu saatler veya günlerde pik yüklerden hesaplanır.
Q = 2,37 m³ / s x 0,7 = 1,65 m³ / s
Bizim durumumuzda, bu duş, lavabo ve lavabo eşzamanlı kullanımına karşılık gelir. Sulamanın ayrı bir branşta yapılması gerekmektedir (sulama musluğu 1 m³ / h su gerektirir), ancak bizim durumumuzda, sulama sırasında bile, lavabo, klozet ve lavaboyu rahatça kullanmanız mümkün olacaktır. Duş açtığınızda, tüm Kova pompaları 3 m³ / saate kadar serbestçe çalışabildiğinden, tüm tüketicilere su sağlanmasına rağmen, basınç mutlaka hesaplananın altına düşecektir.
Elde edilen 1.6 m³ / saat akış hızının, 2-3 kişilik bir aile için iyi bilinen su tüketimine tekabül ettiğini belirtmek gerekir.
Kuyu için dalgıç pompanın gerekli basıncının hesaplanması:
Aquarius'un gerekli pompa kafası, toplam jeodezik kafa, boru hatlarındaki basınç kayıplarından, yerel kayıpları ve su pompalama noktalarındaki son gerekli basıncı hesaba katarak oluşur.
Jeodezik kafa - (bizim durumumuzda) pompa montaj yerinden gyroaccumulator'un kurulum alanına kadar toplam yükseklik farkı. Pompanın kuyucuk tabanının 0,6 metre üzerinde olduğu ve hidrolik akümülatörün yeryüzünün 1,5 altında olduğu gerçeği göz önüne alındığında jeodezik kafa şöyle olacaktır:
L1 = (9-0.6) + (-1,5) = 6,9 metre
Aslında, en yüksek tüketicinin bulunduğu yerden toplam yükseklik farkını kuyudaki dinamik su seviyesine kadar düşünmek doğru olacaktır. Ancak problemin durumuna göre, dinamik seviyeyi (ve kuyuların büyük çoğunluğunun içinde olanlar) ve üst tüketici (her şey birinci katta yer alır) arasındaki yükseklik farkını ve akümülatörün sadece 1,5 metre olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle, kuyudaki dinamik su seviyesinden hesaplamayız, ancak pompanın montaj yerinden, operasyon sırasında suyun bu seviyeye düşebileceği en kötü seçeneği varsayarak. Bu kuyulardan su temininin hesaplanmasına izin verilmesinde ısrar ediyoruz. Ayrıca, su sütunu sadece 3 metredir.
Boru hatlarında kafa kaybı:
Pompa Kovasının akümülatöre montajından borunun toplam uzunluğu:
Lerime noktası: = (9-0,6) + 15 = 23,4 metre
Kafa kayıp tablosunu kullanıyoruz.
Dış çapı 25 mm olan bir boru için, 1.65 m³ / h akış hızında, kayıp 11,5 metredir (100 metre uzunluğunda bir boru için). Bizim durumumuzdaki kafa kaybı şöyle olacaktır:
'Hpot.dl = 0.234 x 11.5 = 2,7 metre
Pompadan hidroakümülatöre giden kısımda, boru hattının 90 ° açıyla, iki kapama valfiyle, üç te ve bir çek valfle dört dönüşü olacaktır.
Yerel kayıpları hesaplamak için aşağıdaki tabloyu kullanırız.
Bizim durumumuzda, akışkan debisi 1,4 m / s olacaktır (V = Q / S x 3600, burada Q = 1.65 m³ / s, S = (Π x d2) / 4 = 0.00032684 m², bir iç çapa sahip boru hattı d = 20.4 mm, boru hattımızın pasaport verileri).
Belirli yerel kayıp türlerini özetliyoruz:
4 x 16 (dizler 90 derece) + 2 x 3 (kapak vanaları) + 3 x 23 (tees) + 1 x 39 (örnek vana) = 178 cm = 1,78 metre
Toplam toplam kafa kaybı:
'Hter = 5.5 m (borunun uzunluğu boyunca 2.7 metre kayıp + 2,8 metre yerel kayıp).
Su pompalama noktalarındaki basınç:
Evdeki tasarım basıncını 2,5 bar'da (pompa çalışırken) sağlamak için kuyu için pompayı seçeceğiz. Aynı zamanda, herhangi bir işletim türünde, evdeki basınç ve banyo, 2,0 bar'ın altına düşmemelidir (basınç anahtarı ayarları tarafından sağlanır).
Neden tam olarak 2,5 bar? Bu rahat su kullanımı için ortalama hesaplanan bir değerdir. Örneğin, bir şehir dairesinde soğuk su şebekesindeki ortalama basınç yaklaşık 2.0-3.5 bardır (yere bağlı olarak).
Bu düşünceyle, akümülatördeki basıncı hesaplamamız gerekir.
Akümülatörden evdeki tüketicilere olan basınç kaybı aşağıdaki gibi olacaktır:
Hidroakümülatör kurulumunun seviyesi ile tüketiciler arasındaki 1,5 m - yükseklik farkı (problem ifadesine göre).
2.5 m - kaba filtrede basınç kaybı; pasaport detayları.
1 m - boru uzunluğu ve yerel kayıplar boyunca diğer kayıplar (boru hattının minimum mesafesi ve basit geometri sayesinde doğru hesaplama pratik değildir).
Akümülatörden evin birinci katındaki tüketicilere olan toplam kayıpları şöyle olacaktır:
'Hpot.d = 1,5 m + 2,5 m + 1 m = 5 m (0,5 bar)
Böylece, evdeki basıncı 2,5 barda sağlamak için, akümülatördeki basınç 0,5 bar daha yüksek olmalıdır, yani 3.0 bar olmalıdır.
Banyodaki basınç, akümülatördeki basınçtan evdeki banyodan banyoya olan uzunluğun kaybı + yerel kayıpların değeri + 1.5 metre (akümülatörün montaj yeri ile banyodaki tüketiciler arasındaki yükseklik farkı) ile azalacaktır. Borunun uzunluğundaki kayıplar ve yerel kayıplar, boruların küçük uzunluğu, küçük bir akış oranı (banyoda sadece iki drenaj noktası vardır) ve basit geometri nedeniyle ihmal edilebilir. 2.5-3 metrelik (0.25-0.3 bar) basınç düşüşü çok önemli değildir ve suyun kullanım rahatlığını etkilemez. Bölgenin farklı bir geometrisi ile (örneğin, banyo 30-40 metrelik bir seviyede evden uzaksa), bunu genel hesaplamada hesaba katmak ve hidroakümülatördeki basınç artışını telafi etmek gerekir.
Basınç şalteri ayarları, bu hesaplama aşamasında daha önce atanabilir, akümülatördeki ortalama basıncı 3,0 bar'ın üzerinde bir seviyede alır, basınç anahtarını aşağıdaki gibi yapılandırırız:
Pompayı açın - 2.5 bar.
Pompayı kapatın - 3,5 bar.
Hidroakümülatörde hava basıncı - 2.3 bar.
Biraz daha burada kal. Hava basıncı, pompa başlatma basıncının% 5-10 altında olmalıdır. Bu, herhangi bir üreticinin hidroakümülatörlerindeki hava basıncını ayarlamak için genel bir kuraldır. Bu değer düzenli olarak izlenmelidir, örneğin, her üç ayda bir ve değişikliklerle normalize edilmelidir. Bu, doğrudan akümülatör membranının ömrünü ve hatta pompayı etkileyecektir.
Bir kuyudan su temini için gerekli toplam pompa kafası Kova:
= = 6,9 m (jeodezik kafa) + 5,5 m (boru uzunluğu boyunca sürtünme nedeniyle lokal kayıp + lokal kayıplar)
+ 30 m (3 bar - akümülatörde ortalama tasarım basıncı) = 42,4 metre.
yani Pompanız H = 42.4 m'de Q = 1.65 m³ / s vermelidir.
Kuyu için pompa nasıl seçilir - neye bakacak ve hangi ekipmanı tercih edeceğiniz
Otonom su temini sağlamak için, sadece bir kuyu kazmak ya da bir kuyu delmek değil, aynı zamanda su tedarik sistemine su sağlamak için doğru ekipmanı seçmek de gereklidir. Bu konuda yardımcı olmak için, size pompa seçimi ve türlerinin temelleri hakkında bilgi vermek istiyorum.
Bir kuyu için bir pompa seçilmesi, yetkili bir yaklaşım gerektirir.
Başka bir ekipmanın durumunda olduğu gibi, bir su pompasının seçimine geçmeden önce, temel gereksinimleri belirlemek gerekir. En önemli parametreler:
Pompanın su ürettiği maksimum derinlik. Pompanın yeteneklerinin sınırında uzun bir süre çalışmayacağını düşünün. Bu nedenle, su artışının maksimum yüksekliği kuyunun gerçek derinliğini aşmalıdır;
Performans. Bu parametre, pompanın bir saat içerisinde teslim ettiği suyun hacmini gösterir. Verimlilik, aile içindeki insan sayısına ve su alma noktalarının sayısına göre seçilir. Su ile tek bir musluk sağlamak için, dakikada 6 litre performans ve duş için - dakikada 12 litre.
Performans açısından, aynı zamanda bir güç yedeğine de ihtiyacınız var.
Kaynağın derinliği ve su alma noktalarının sayısı dikkate alınarak kapasite seçilir.
Kurulum yöntemi Pompalar derin ve yüzeyseldir. Aşağıda, her iki tipteki ekipman arasındaki temel farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz;
Ek ekipman. Pompa, sistemde sabit bir basınç sağlayamamaktadır. Bu nedenle, kesintisiz su beslemesini sağlamak için, sistemdeki basınç değiştikçe pompayı açıp kapatan bir hidroakümülatör ve otomatik ekipman gereklidir. Satışta, kesintisiz su teminini sağlamak için gereken her şeyi içeren pompa istasyonları bulunmaktadır. Bu çok uygundur, çünkü böyle bir istasyonu satın aldıktan sonra, onu boru hattına bağlamanız ve ardından bir şehir dairesinde suyu kullanabilirsiniz.
Pompa istasyonu kesintisiz özerk su kaynağı sağlar
Eğer otonom su kaynağı sadece sulama için gerekli ise, bir pompa yeterlidir;
Operasyon prensibi. Bu, cihazın performansına, sürekliliğine ve hizmet ömrüne bağlıdır. Dahası, ana tip pompalarla tanışacağız;
Talep edilen su kalitesi. Bazı pompalar suyun kalitesine ihtiyaç duyuyorlar, bunun sonucu olarak kum katışkıları bunları hemen kullanılamaz hale getiriyor, diğerleri ise çamur ve kumla bile su pompalayabiliyor. Seçim suyun kalitesine bağlıdır;
Kuyu pompaları dar bir kuyu muhafazasına kurulmaya uygun değildir.
Kaynak tipi Satışta, kuyuya monte edilmek üzere olduğu gibi sondaj pompalarını da bulabilirsiniz. Tabii ki, kuyudaki su seviyesi izin veriyorsa, aşağıdan delme aletini kolayca kullanabilirsiniz. Ama kuyudaki kuyunun modeli işe yaramayacaktır. Doğru, bu sadece dalgıç pompalar için geçerlidir, yüzey cihazları, yüzeyde bulundukları için suyun nereden çıkarılacağı umurumda değildir;
Üreticileri. Pompanın iyi bilinen bir şirket tarafından yapılması istenir, çünkü bu durumda kusurlu veya düşük kaliteli bir ürün satın alma şansı daha azdır.
Su seviye sensörü, cihazı öngörülemeyen durumlardan korur
Yukarıdaki parametrelere ek olarak, bir model seçerken, rölanti sensörünün bulunması ve aşırı ısınmaya karşı koruma gibi ek seçeneklere dikkat edin. Tabii ki, ek fonksiyonlar için ödeme yapmak zorundadır, ancak kendi kendine anahtarlama tertibatı kesinlikle daha uzun sürecek ve anormal durumlar meydana gelirse başarısız olmayacaktır.
Bu gereksinimlere karar verdiğinizde, sadece çeşitli modellerin özelliklerini tanımak ve en uygun seçeneği seçmek zorunda kalacaksınız.
Yüzey aparatları kurulumu ve bakımı kolaydır
Derin veya yüzeysel
Sığ kuyu ve sondajlar için, yüzey aparatları sıklıkla kullanılmaktadır. Bu aşağıdaki avantajlardan kaynaklanmaktadır:
Kolay kurulum ve bakım. Cihazın su kaynağına indirilmesi gerekmez, bu yüzden çalışmasının kontrolü daha kolaydır. Böyle bir pompayı sizin için uygun herhangi bir yere kurabilirsiniz. Ve su kaynağını başlatmak için, hortumu kuyuya indirip cihazı ağa bağlamak yeterlidir;
Yüzey modelleri kaynağın altından su çekebilir.
Düşük maliyet Yüzey modellerinin fiyatı, dalgıçların maliyetinden daha düşüktür;
Sudan su çekebilme yeteneği. Derinlik aparatları alttan belirli bir mesafede monte edilir, suyu tamamen kaynaktan tahliye edemez. Yüzey agregatları bu dezavantaja sahip değildir, bu nedenle sadece kuyulardan ve sondaj deliklerinden değil, aynı zamanda su kütlelerinden de su tedarik edebilirler.
Bu cihazların da yeterli eksikleri var:
Düşük güç Bu cihazların, en fazla 10 metre, 6-8 den fazla derinliğe sahip olmayan su kaynakları için kullanılması önerilir;
Kısa ömür Yüzey aparatları, derin oturmuş olanlardan daha fazla ısınır ve daha sık başarısız olur;
Gürültü. Operasyon sırasında, cihazlar çok gürültülüdür, bu yüzden bunları ev dışında veya en azından özel bir yerleşim yerine yerleştirmek daha iyidir.
Dalgıç pompalar, suyun derin sudan pompalanmasını sağlar.
Derin modellerin ana avantajı güçlerinde yatmaktadır - en derin artezyen kuyularından su pompalama yeteneğine sahiptirler. Aynı zamanda gürültüden rahatsız olmazlar.
Başka bir artı daha yüksek verim. Ancak, elbette, sabit derinlikli cihazlar, yüzey cihazlarından çok daha pahalıdır.
Bu nedenle seçim, su kaynağı kaynağının türüne ve cihazın karşı karşıya olduğu görevlere bağlıdır. Zaman zaman ziyaret edeceğiniz bahçe için bir pompa almak istiyorsanız, portatif bir yüzey pompası satın alabilirsiniz. Kalıcı olarak yaşamayı planladığınız bir eviniz varsa, sabit bir derinlikli ünite seçmek daha uygun olacaktır.
Çalışma prensibine bağlı olarak, pompalar aşağıdaki tiplere ayrılır:
Kuyu ve sondaj kuyuları için pompa tipleri
Daha sonra, her birinin çalışma prensibini, ana avantajlarını ve dezavantajlarını kısaca gözden geçireceğiz.
Titreşim pompalarının çalışması prensibi, hareket halindeki suyu harekete geçiren pistonun ileriye doğru hareketine dayanır; çeker ve iter. Pistonun kendisi, bir elektromanyetik alanın periyodik olarak ortaya çıkması nedeniyle harekete geçer.
Cihazın titreşimli pompa düzeni
Pistonun karşılıklı hareketler yaptığı frekans, saniyede yaklaşık 100 vuruş olup, titreşimdir.
Düşük maliyet Titreşimli pompalar en ucuzlar arasındadır;
Cihazın sadeliği. Bu kolay tamir sayesinde.
Aşırı ısınması imkansız. Süreçte, bu cihazlar çok sıcaktır. Soğutma, pompaladıkları su tarafından sağlanır. Bu nedenle, "boşta" çalışma durumunda, titreşim pompaları anında kullanılamaz hale gelir;
Kısa ömür Titreşimler tüm mekanizmaların ömrünü olumsuz yönde etkiler.
Kuyu için kullanılamaması. Titreşimli bir pompa basitçe bir kuyu tahrip edebilir. Bu nedenle, sadece kuyular için kullanılabilir;
Yay, kuyulardan 40 metre derinliğe kadar su tedarik eder.
Farklı BDT ülkelerinde üretilen en yaygın titreşim pompası “Yay” dır. Cihaz, 40 metre derinliğe kadar kaynaklardan su çekebilir.
Bu cihazlar merkezkaç kuvveti nedeniyle su akışı oluşturur. Bu tür cihazların içinde bir şaft ile bir elektrik motoru vardır. Bıçaklara bir veya birkaç tekerlek takılıdır. Bıçaklar merkezde hareket ettiğinde, bir boşaltma basıncı bölgesi oluşturulur ve kenarlar boyunca - artan basınç bölgesi. Basınç farkı nedeniyle, su çıkışa sıkıştırılmıştır.
Cihaz santrifüj pompasının şeması
Düşük gürültü. Bu nedenle, çalışma sırasında, santrifüj cihazları güçlü bir rahatsızlık yaratmaz;
Dayanıklılık. Titreşimlerin olmaması nedeniyle, bu cihazların ömrü oldukça yüksektir;
Suyun kirliliklerle pompalanması olasılığı. Santrifüjlü makineler suda kum varlığından korkmazlar.
Santrifüj pompalar sadece kuyular için değil, aynı zamanda drenaj kanalizasyonları için de mevcuttur. Sudaki safsızlıklara daha dayanıklıdırlar.
Drenaj kanalizasyonları için santrifüj modelleri mevcuttur
Dezavantajları. Titreşimde olduğu gibi santrifüj cihazlarındaki bir eksi de düşük güçtür. Bu nedenle, su kaynağını ancak kuyu veya kuyu sığ ise düzenlemek için kullanılabilir. Ayrıca dezavantajlar daha yüksek maliyet ve daha düşük verimliliği içerir.
Vida veya burgu pompaları en çok kuyudan su çıkarmak için kullanılır. Bu cihazların adı kendiliğinden konuşur - su akışının hareketi vidayı (rotor) döndürerek yapılır. Akışkan akışı ekseni boyunca hareket eder.
Vidalı pompa cihazı
Güç. Vidalı pompalar, 40-60 metrelik bir derinlikten su çıkarabilmektedir;
Sıkılık. Bundan dolayı, bu birimler kuyular için kullanılabilir;
Düşük gürültü. Pompanın gürültüsünü kuyuya indirilmiş bile duymayacaksınız;
Dayanıklılık. Bu cihazların hizmet ömrü boyunca santrifüj analoglarına basmayın;
Düşük kaliteli su. Bu sayede, kumla bile suyu başarıyla pompalarlar.
Dezavantajları. Bu cihazların dezavantajı, imalatın karmaşıklığı ile ilişkili olan yüksek maliyetidir.
Cihaz girdap pompasının diyagramı
Vorteks pompalar birçok yönden santrifüjü andırır - aynı zamanda bir mil ve bıçaklara sahiptir, ancak hareketlerinin prensibi biraz farklıdır. Özetle, su, bıçaklarla birlikte döner ve bir teğette tekerleğin dışına atılır. Aynı zamanda, bıçaklar arasında tahliye edilen bir basınç bölgesi oluştu, bunun sonucunda suyun içine çekildi ve bıçakların kenarına doğru hareket etti.
Güç. Santrifüj cihazlarıyla karşılaştırmak gerekirse, aynı tekerlek çapı ve aynı dönme frekansı ile, girdap birimleri 6-7 kat daha yüksek basınç oluşturur;
Basit inşaat. Bu nedenle tamir daha basit ve ucuzdur.
Dezavantajları. Vorteks pompalar için tek ciddi eksi var - bu su kalitesi için yüksek bir talep. Bu nedenle, sadece kum katışıksız temiz içme suyu için kullanılabilirler. Sulama için teknik su pompalayacaksanız, bir santrifüj pompa satın almak daha iyidir.
Abyssinian kuyuları için manuel pompalar vardır.
Elektriğe ek olarak, manuel pompalar da vardır. Genellikle Abyssinian kuyuları için kullanılır.
Tablo, yukarıda okuduğumuz pompaların maliyetini göstermektedir:
HDPE'den metale geçişi en iyi nasıl yapılır ve neden?
Su için kendinden üretilen selenoid valf
Açık kanalizasyon için oluklu borular: tipleri, kullanımı, standartları, avantajları ve dezavantajları
Özel bir evde havuz nasıl kurulur?
Alkali, kristalin suda çözünür bir bazdır. Dokunarak sabunlular, cam ve porselen dahil pek çok malzeme üzerinde en güçlü etkiye sahiptirler. Bu nedenle alkali, porselen ve cam teneke kutularda saklamak mümkün değildir.
Evler için tuvaletler ve bunları yerleştirecek bir yer