Dräger PIR 7000 Yanıcı Gaz Algılama - PDF
Download "Dräger PIR 7000 Yanıcı Gaz Algılama"
1 Dräger PIR 7000 Yanıcı Gaz Algılama Dräger PIR 7000, yanıcı gaz ve buharların devamlı izlenmesi için tasarlanmış, patlamaya dayanıklı bir nokta infrared gaz dedektörüdür. Paslanmaz çelik SS 316L muhafazası ve sapmasız optikleriyle bu dedektör, açık deniz tesisleri gibi en zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlanmıştır. ST Dış muhafaza SS 316 L paslanmaz çelikten yapılmıştır Değişik aksesuarlar monte edilebilir Manyetik çubuğun dokunulduğu alan kalibrasyon için başka alete gerek yoktur Isıtmalı optikler ST Safir pencere Kaplamalı relektör
2 02 Dräger PIR 7000 Avantajlar Dräger PIR 7000 Dräger PIR 7000'in iki modeli mevcuttur tip 334 ve tip 340. Her bir model farklı bir ölçüm dalga boyunda çalışır ve algılanabilir maddelerin üstün bir hassasiyetle geniş bir aralıkta algılanabilmesini sağlar. Gelişmiş sinyal stabilitesi Dünya genelinde büyük başarı gösteren en tutarlı infrared gaz detektöründen Dräger Polytron IR sonra Dräger, şimdi de standartları belirleyen en son teknolojiye sahip Dräger PIR 7000 cihazını sunmaktadır. Patentli yeni teknolojilere sahip olan Dräger PIR 7000, 4 ışınlı sinyal sabitleme sistemi sayesinde ışığı maksimum derecede toplayacak bir yapıya sahiptir. Bir dizi reflektörden oluşan optik sistemde ışınlar bölünmez/dağılmaz. Bu çift kompanzasyonlu optik sistem, ölçüm başlığında sıklıkla rastlanan ya da optik yüzeylerde oluşan toz, sis ya da böcekler gibi olumsuz etkilere karşı oldukça korumalı hale gelir. Görüntülemesiz yapısı sayesinde, ışınlar kısmen gelmese bile ölçüm sinyali bundan etkilenmez. Bu yenilikçi optik sistem Dräger PIR 7000 cihazın endüstriyel kullanımlarda "yanlış alarm vermeme", daha uzun servis aralığı ve sapmasız sinyal çıkışı gibi müşteri isteklerini yerine getirmesini garanti altına alır. Hızlı tepki Bir alarm cihazıyla ilgili en önemli konulardan biri de, olası tehlikeden mümkün olduğunca erken haberdar olabilmektir. Erken ve güvenilir bir gaz alarm sistemi, yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınabilmesini sağlar. Bu maksatla Dräger PIR 7000, uygulamanın özelliğine bağlı olarak kullanıcının tepki süresini "normal" ile "yüksek hız" seçenekleri arasında ayarlayabileceği bir tepki süresi ayar seçeneğine sahiptir. "Yüksek hız" seçeneği ve mümkün en düşük alarm sınır değeri seçildiğinde bir alarm durumunda Dräger PIR 7000 en kısa tepki süresine ulaşmış olur. Bu sayede gaz sızıntıları daha ilk aşamada iken tespit edilebilir. Ayarlanabilir birden fazla özellik Dräger PIR 7000, varsayılan ayarları en uygun biçimde yapılmış olarak gelmektedir ancak müşterilerimizin her bir ölçüm uygulamasındaki ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde tamamen esnek yapısını da korumaktadır. İster ölçüm aralığının azaltılması, özel alarmların (arıza, ışın bloke uyarısı, bakım) yapılması, uyarlanabilir LEL değerleri (değerler her bölgede farklılık gösterir) olsun, uyarlanabilir gaz kütüphanesi ile (izlenecek diğer maddeler için) Dräger PIR 7000'in bu özellikleri, her bir cihazın müşteri ihtiyaç ve tercihlerine göre ayarlanabilmesi olanağını sunar. Maksimum güvenirlik SIL2 sertifikalı Infrared teknolojisinde neredeyse yirmi yıl boyunca kazanılan deneyim, ürün kalitemizin sürekli gelişmesini sağlamıştır, ürünün tamamı İşlevsel Güvenlik standardı EN e uygun olarak geliştirildiği için, Dräger PIR 7000 daha da gelişmiş bir ürün olarak ortaya çıkmıştır. Bu, cihazın hem donanımı hem de yazılımı için geçerlidir. Ayrıca, Alman TÜV tarafından verilen SIL 2 (Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi) sertifikasında ayrıntılarıyla açıklanan parametreler, tüm SIL 2 bütçesinin yalnızca % 2 sinin alan cihazlarına ayrıldığını belirterek kontrol sistemleri ve
3 Dräger PIR Avantajlar aktüatörlerin seçiminde esneklik sağlamaktadır. SIL 2 koşullarını yalnızca karşılamakla kalmayıp onların ötesine de geçen bu cihaz, yeni bir güvenlik anlayışıdır. Dräger PIR 7000'in avantajları Ayarlanabilir gaz kütüphanesi metan, propan ve etilen sabittir, 10 adede kadar ilave madde yüklenebilir Değişik şekillerde kurulum ve ayarlanma özellikleri ( NAMUR NE 43 e göre sinyaller) Hassas ve stabil ölçüm 1 saniyeden daha az sürede hızlı tepki süresi Optiklerin kirlenmesi durumunda bakım yapılmasını sağlamak için ışın bloke uyarısı Uzun bakım aralığı + 77 C / F dereceye kadar sıcaklık aralığı Çift kompanzasyonlu, görüntülemesiz optikler (4 ışın teknolojisi kullanılmıştır) HART bağlantısı ile tek kabloyla çoklu bağlantı kapasitesi 4-20 ma arası analog sinyal çıkışı Hava geçirmez biçimde kapatılmış SS 316 L dış gövde Ayrı ayrı etiketleme için entegre etiket tutucu Hareketli hiçbir parça içermez 4 G'ye kadar şok ve titreşimlere dayanıklıdır IEC/EN standardına uygun biçimde sürekli olarak kendi kendini test etme özelliği SIL e göre geliştirilmiş ve üretilmiştir, SIL 2 sertifikası TÜV tarafından verilmiştir Dünya genelinde geçerli Ex onayları: ATEX, IECEx, UL, CSA Bölge 21 ve 22 için toz onayı 15 yıldan daha uzun normal kullanım ömrü
4 04 Dräger PIR 7000 Sistem parçaları Dräger REGARD 7000 Dräger REGARD 7000, çeşitli gaz ve buharların izlenmesine yönelik modüler ve bu sayede genişletme imkanı yüksek bir analiz sistemidir. Çeşitli karmaşıklık seviyeleri ve vericileri olan gaz uyarı sistemlerine uygun Dräger REGARD 7000 aynı zamanda olağanüstü güvenilirliğe ve etkinliğe de sahiptir. İlave bir avantaj ise REGARD ile geriye dönük uyumluluğudur. D D Dräger REGARD 3900 Dräger REGARD 3900 Toksik, Oksijen ve Patlayıcı tehlikelerin algılanmasına yönelik müstakil, bağımsız bir kontrol sistemidir. Takılan giriş/çıkış kartlarının türüne ve miktarına bağlı olarak kontrol sistemi, 1 ile 16 kanal arasında tam yapılandırılabilir. Dräger REGARD-1 Dräger REGARD-1, Toksik, Oksijen ve Patlayıcı tehlikelerinin tespiti için, bağımsız, müstakil bir tek kanallı kontrol sistemidir. Kontrol sistemi, 4 ila 20 ma transmiterinden veya Dräger Polytron SE Ex ölçüm kafasından tek bir girdi ile tamamen uyarlanabilir. ST
5 Dräger PIR Aksesuarlar Montaj seti Transmiteri düz veya eğri yüzeylere monte etmek için, 4 G'ye kadar titreşime dayanıklı, herhangi bir 90 yönde esnek biçimde monte edilebilir. Sipariş No.: ST ST Koruma siperi Ölçüm başlığını kir ve toza karşı korur, baca etkisi sayesinde hızlı gaz değişimi sağlar, üzerindeki reflektörlü flüoresan şeritlere sahiptir. Sipariş No.: Durum ekranı Ölçüm modunu veya yeşil ya da sarı ışık sinyali ile bozulmayı devamlı görüntüler, diğer aksesuar parçalar ile birleştirilebilir. Sipariş No.: ST ST Ölçüm başlığı Gaz örneği alınması ve işlem uygulamaları için, minimum iç hacim ile daha hızlı tepki süresi sağlar, malzeme: Paslanmaz çelik. Sipariş No.:
6 06 Dräger PIR 7000 Aksesuarlar Akış hücresi Transmitere yüksek rüzgar güçlerinde ve/veya yüksek test gazı konsantrasyonlarında işlev testi/kalibrasyonu sağlar, durum ekranını içerir, işlem uygulamaları için uygundur. Sipariş No.: ST İlgili Ürünler Dräger PEX 3000 Dräger PEX 3000 transmiteri, yanıcı gaz ve buharları, Alt Patlama Limitlerinin altındaki konsantrasyonlarda tespit eder. DD-sensörü, çok uzun dönemde stabil bir ölçüm sinyali sağlar ve gaza sadece birkaç saniye içinde tepki verir. D D Dräger Polytron 5700 Çevre havasındaki patlayıcı gaz ve buharların hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli tespiti: mikroişlemci tabanlı transmiter, ölçüm teknolojilerinde 40 yılı aşkın bir deneyimin sonucudur ve kaymasız optiklere sahip yeni ve yenilikçi bir İR sensörü içerir. Bu optikler, birikintilere ve ışın içerisindeki böceklere karşı aşırı dayanıklıdır.
7 Dräger PIR İlgili Ürünler Dräger PIR 7200 Dräger PIR 7200, karbondioksidin devamlı izlenmesi için tasarlanmış, patlamaya dayanıklı bir nokta infrared gaz dedektörüdür. Endüstriyel kullanım için tasarlanmış olan transmiter sapmasız optiklere sahiptir. Ayrıca PIR 7200'ün sağlam ürün tasarımı ile, en zorlu koşullarda bile kullanılabilir. ST ST Dräger PIR 3000 Dräger PIR 3000, patlayıcı gaz ve buharların devamlı izlenmesi için tasarlanmış, patlamaya dayanıklı bir infrared gaz dedektörüdür. Paslanmaz çelik SS 316 bir muhafaza ve iyi bir ölçüm performansı üzerine tasarlanmış olan bu verici, kusursuz bir fiyat performans oranına sahiptir.
8 08 Dräger PIR 7000 Teknik Veriler Dräger PIR 7000 Tip Çalışma prensibi Gazlar ve aralıklar Ölçüm performansı (tip 334, metan, %0 ila 100 LEL) Elektrik bilgileri Ortam koşulları Muhafaza Onaylar İnfrared sensör teknolojisine sahip patlamaya dayanıklı gaz transmiteri Sıcaklık kompanzasyonlu infrared emilim, 4 ışın teknolojisi Metan, propan, etilen Metan İstek üzerine daha fazla madde ve ölçüm aralığı Dijital çözünürlük Tekrarlanabilirlik Tepki süresi t 0 90 Uzun süreli sapma %0 ila LEL %0 ila 100 hac. %0,5 LEL ± %1 LEL 4 saniye ( normal tepki ) 1 saniye ( hızlı tepki ) 12 ay sonra ± %1 LEL Çıkış sinyalleri 4 ila 20 ma, HART Hata sinyali Işın bloke uyarı sinyali Bakım sinyali Güç kaynağı Enerji tüketimi Sıcaklık Nemlilik Basınç Materyal Bağlantı vidası Ağırlık 1,2 ma (uyarlanabilir) 2 ma (uyarlanabilir) 3 ma (uyarlanabilir) 13 ila 30 V DC, 3 telli 5,6 W (tipik) 40 ila + 77 C / 40 ila F (çalışma) 40 ila + 85 C / 40 ila F (saklama) %0 ila 100 BN 700 ila 1300 hpa / 23,6 ila 32,5 inç Hg Paslanmaz çelik SS 316L M25 veya ¾ NPT 2,2 kg (aksesuarsız) Boyutlar 160 mm x Ø 89 mm / 6,3 x Ø 3,5 Giriş koruması ATEX IECEx UL (Sınıflandırılmış) CSA (C-US) IP 66 ve IP 67, NEMA 4X II 2G Ex d IIC T6 / T4 Gb (-40 ila +40 C / +80 C) II 2D Ex tb IIIC T80 C / T130 C Db IP65 (-40 ila +40 C / +80 C) Ex d IIC T6 / T4 Gb (-40 ila +40 C / +80 C) Ex tb IIIC T80 C / T130 C Db IP65 (-40 ila +40 C / +80 C) Sınıf I, Böl. 1, Gruplar A, B, C, D / Sınıf I, Bölge 1, Grup IIC Sınıf II, Böl. 1, Gruplar E, F, G Sınıf I, Böl. 1, Gruplar B, C, D Sınıf II, Böl. 1, Gruplar E, F, G Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi TÜV tarafından SIL2 sertifikalı (EN 61508, EN 50402) CE işareti: elektromanyetik uyumluluk (yönetmelik 89/336/EEEC) Dräger PIR 7000 Dräger PIR 7000 tip 334 (NPT) HART Dräger PIR 7000 tip 334 (M25) HART
9 Dräger PIR Sipariş Bilgileri Dräger PIR 7000 tip 334 (M25) HART, tam set Dräger PIR 7000 tip 340 (NPT) HART Dräger PIR 7000 tip 340 (M25) HART Dräger PIR 7000 tip 340 (M25) HART, tam set Tam set, önceden kurulmuş olarak Ex e bağlantı kutusunu, koruma siperini, durum göstergesini ve montaj setini içerir. Aksesuarlar Montaj seti Kanal monte seti Koruma siperi Böcek koruması Hidrofobik filtre Kalibrasyon adaptörü Durum göstergesi Akış hücresi Doğrulama test adaptörü İşlem adaptörü Ölçüm başlığı Manyetik çubuk USB PC adaptörü HART, HCF, Austin, TX'in tescilli ticari markasıdır.
10 10 Dräger PIR 7000 Notlar Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu adresinden öğrenebilirsiniz Communications & Sales Marketing PP LE Klor içermez çevreyle uyumlu Değişikliklere tabidir 2016 Drägerwerk AG & Co. KGaA FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee Lübeck, Almanya TÜRKİYE Draeger Safety Korunma Teknolojileri Ltd. Şti. Konrad Adenauer Cad. No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya Ankara, Türkiye Tel Faks Bölgesel Satış Temsilcinizi bulun: iletişim