SRT10KXLI APC SRT ON LINE 10 kVA RACK & TOWER UPS - Betsis
Kesintisiz Güç Kaynakları Online 1:1 UPS APC
SRT10KXLI APC SRT ON LINE 10 kVA RACK & TOWER UPS
APC Netbotz Isı Sensörü
APC Isı Nem Sensörü
APC Ups interface Expander 2 Seri Port Kapatma
APC Kuru Kontak Giriş/Çıkış Kablosu
APC SRT 5-6-8-10kVA ve SRT192 için Akü Paketi
APC SMART SRT 8kVA-10kVA ICIN EK AKU PAKETI
APC SRT SERİSİ 5/6/8/10kVA ICIN RACK MONTAJ KITI
APC Smart-UPS On-Line,10 kW /10 kVA,Giriş 230V, 400V 3PH /Çıkış 230V, Interface Port Contact Closure, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, Ek Akü grupları ile besleme süresi arttırılabilir model.
LCD grafik görüntüleme
Çalışma modlarını, sistem parametrelerini ve alarmları gösteren metin ve mimik şemaları.
Herhangi bir koruma önlemini bırakmadan çok yüksek işletme verimliliği yakalamak için iyi güç durumunda, kullanılmayan elektrik komponentlerini atlayan ve patent bekleyen çalışma modu.
Otomatik dahili baypas
UPS aşırı yüklenme koşulu ya da arızası durumunda bağlı olan aygıtlara yardımcı güç sağlar.
Akıllı akü yönetimi
Akıllı, hassas şarj ile güç kaynağı performansını, ömrünü ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Sıcaklık dengeli güç kaynağı şarjı
Şarj voltajını akü ısısına göre düzenleyerek akü ömrünü uzatır.
InfraStruXure Yöneticisi uyumlu
APC'nin InfraStruXure Yöneticisi üzerinden merkezi yönetimi mümkün kılar.
LED durum göstergeleri
Hızlı kavrama ünitesi ve göstergeli güç durumu.
Tak ve Çalıştır harici aküleri
UPS’ye fazladan çalışma süresi eklerken yüklere temiz, kesintisiz güç sağlar.
Güncellenebilir flaş ürün bilgisi
Ürün yazılımlarıyla ilgili bakım sürümlerini FTP kullanarak uzaktan kurun
Otomatik sistem testi
Periyodik batarya otomatik testi değiştirilmesi gereken bataryanın erken tespitini sağlamaktadır.
Bağlantısı kesilen bataryanın haber verilmesi
Akü yedek güç sağlayamayacak durumda olduğunda uyarır.
Frekans ve voltaj düzenleme
Zayıf frekans ve gerilim koşullarını aküyü kullanmadan düzelterek yüksek düzeyde uygulanabilirlik sağlar.
Besleme güç faktörü düzeltme
Daha küçük jeneratörlerin kablolamanın kullanımına olanak vererek kurulum maliyetlerini en aza indirir.
Soğuk başlatma uyumlu
Elektrik gücü kesintisinde geçici batarya gücü sağlamaktadır.
Ürünün bağlı servis sağlayıcı ekipmanı ile belirlenmiş ortam içinde güvenli bir şekilde çalıştığının test edilip onaylandığını garanti eder.
10/100 BaseT bağlantı
Bir 10 veya 100 BaseT bağlantı kullanarak cihazı bir ağa bağlama
Akü arıza mesajı
Zamanında önleyici bakım sağlayarak aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlar.
Ölçeklendirilebilir Çalışma Süresi
Gerek duyulduğunda hızlı bir şekilde eklenmek üzere ilave çalışma süresi sağlar.
Hızlı Değiştirilebilir aküler
Bataryalar değiştirilirken korumalı ekipmana temiz ve kesintisiz güç sağlamaktadır
UPS kapandıktan sonra aygıtların otomatik olarak yeniden başlatılması
Şebeke elektriğinin gelmesi üzerine bağlı ekipmanı otomatik olarak başlatır.
Ağ üzerinden UPS’nin uzaktan yönetimini sağlar.
Yönetim kartları ile UPS kapasitelerini özelleştirir.
UPS yönetimini seri port ile sağlamaktadır.
Kuleden, raf montajlı ortama geçerken UPS içindeki başlangıç yatırımını korur.
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir güç kaynakları
Eğitimli kullanıcının, Ortalama Tamirat Süresini (MTTR) azaltarak güncelleme ve değiştirmeleri yapmasını sağlayarak kullanılabilirliği arttırmaktadır.
Tahmin edici hata bildirimi
Proaktif bileşen değişimini sağlayan erken uyarı hata analizini sunar.
Değişen elektrik şebekesi ve UPS şartlarının bildirimini sağlar.
Bağlı yükleri dalgalardan, ani güç çıkışlarından, yıldırımdan ve diğer elektrik arızalarından korur.
Jeneratör gücü kullanıldığında korunan ekipmana temiz ve kesintisiz güç sağlar.
Sıfırlanabilir devre kesici
Kolay aşırı yük onarımı; sigorta değiştirmeye gerek yoktur.
SRT10KXLI APC SRT ON LINE 10 kVA RACK & TOWER UPS Ürün Özellikleri
: 126,82 KG
: 111.82 KG
Besleme Süresi (Tam/Yarım Yük)
: 4 DK. / 10 DK.
: 432 X 263 X 715 MM
: Otomatik ve Manuel Bypass
: Line Interactive
: 0 °C & +40 °C
: 10 KVA / 10 KW
: 6 ADET C13
: 230 VOLT
: Gerçek Sinüs
: -15 °C & +45 °C
EPO Acil Kapatma
: İSTEĞE BAĞLI
: 50/60 Hz +/- 5 Hz (Otomatik Algılama)
: 1 Faz 3 Kablo ile Klemens Giriş
: 160VAC - 276 VAC (with load PF = 0.7)
: RS232 & USB & ETHERNET
Gürültü Seviyesi (1 Metre)
: <55 dBA
Tam Yükte Verimlilik
: % 94
WEB/ SNMP Kartı
: Opsiyonel Takılabilir
APC - UPS Sistemleri Türleri
UPS Sistemleri Türleri
by Neil Rasmussen
Piyasada bulunan UPS’lerin farklı türleri ve bu türlerin karakteristik özellikleri ile ilgili kafa karışıklıkları gözlemlenmektedir. Her bir tür UPS tanımlanmaya, pratik uygulama alanları, avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır. Bu bilgilerle, uygun UPS topolojisini seçerken bilgiye dayalı bir seçim yapılabilmesi hedeflenmiştir.
UPS tipleri özeti
Endüstride UPS tipleri kullanımı
Kesintisiz Güç Kaynaklarının (UPS) çok değişik türlerde olması ve bunların değişik özellikleri veri merkezi ve koruma konularında kafa karışıklığı yaratmaktadır. Örneğin, sık rastlanılan bir yanlış inanış sadece iki ayrı tipte UPS olduğudur; standby UPS ve online UPS. UPS’lerin tasarım ve üretiminde kullanılan değişik topolojilerin açıklanması ile pek çok yanlış anlaşılmalar giderilebilir. UPS topolojisi demek UPS’in tasarımındaki temel anlayışı ifade eder. Pek çok üretici benzer tasarım ve topolojide modeller üretmesine karşın, çok farklı performans karakteristikleri ile karşılaşabilirsiniz.
Her bir topolojinin nasıl çalıştığı ile ilgili kısa bilgiler ile, genel tasarım yaklaşımları da gözden geçirilecektir. Bu şekilde sizin sistemler doğru şekilde tanımlayabilmenize ve karşılaştırma yapabilmenize yardımcı olmasını amaçlıyoruz.
UPS sistemleri uygulamalarında, birbirinden uzak özelliklere sahip bir çok tasarım yaklaşımı vardır. En sık rastlanılan tasarım yaklaşımları:
♦ Line Interaktif
♦ Double Conversion Online – Çift Çevrim Online
♦ Delta Conversion Online
Masaüstü bilgisayarlar için kullanılan en sık rastlanan tip topolojidir. Aşağıdaki blok diyagramında (Şekil 1), transfer switchi filtrelenen AC (şebeke)’yi ana enerji kaynağı (düz çizgi hat) olarak belirler ve ana enerji hattında bir kesinti olduğunda akü/dönüştürücü yü yedek kaynak olarak devreye alır. Bu kesinti gerçekleştiğinde, transfer switch yükü akü/dönüştürücü deki yedek enerji kaynağına (kesintili çizgi) aktarmak zorundadır. Dönüştürücü yanlızca enerji kesintisinde devreye girer, bu nedenle STANDBY (beklemeli) tabir edilir. Yüksek verimlilik, küçük ölçüler ve düşük maliyet bu tasarımın belirigin avantajlarıdır. Düzgün bir filtreleme ve aşırı yük devrelemesi ile, bu tür sistemler ek olarak kirli akım koruması ve aşırı akım koruması da sağlayabilirler.
Şekil 2’de gösterilen Line Interaktif UPS tasarımı, küçük ölçekli işletmeler, Web ve tekil serverlar gibi kullanım ihtiyaçlarında en sık görülebilen tasarımdır. Bu tasarımda aküden-AC enerji dönüştürücü UPS’in çıkışına her zaman bağlanmıştır. AC (şebeke) gücü normal olduğunda, dönüştürücü tersten çalışarak aküleri şarj eder.
Giriş enerjisi kesildiğinde, transfer switch açılır ve güç aküden UPS çıkışına akmaya başlar. Dönüştürücü her zman açık olduğundan ve çıkışa bağlı olduğundan, bu tasarım ek fitreleme sağlar ve standby UPS topolojisi ile karşılaştırıldığında düşük transfer zamanı ile çalışır.
Ek olarak, line intraktif tasarım genellikle tap-changing (kademe değiştirici) trafo kullanır. Giriş voltajındaki değişiklikleri trafo kademlerine uyumlaştırarak voltaj regülasyonu özelliği de eklenir. Düşük voltaj olan ortamlarda voltaj regülasyonu önemli bir özellik haline gelir; aksi durumda UPS aküye geçiş yapacak ve sonucunda yükü düşürecektir. Bu tür sık akü kullanımı akü beslemesinin ve de ömrünün beklenenden daha önce tüketilmesi demek olur. Bun a karşın, dönüştürücü arıza durumunda AC (şebeke) akımının çıkışa doğrudan aktarılması şeklinde ayarlanabilir; bu şekilde potansiyel bir tek-nokta hatası ortadan kalkar ve birbirinden bağımsız iki enerji hattı etkinleştirilmiş olur. Yüksek verimlilik, küçük ölçek, düşük maliyet ve yüksek güvenirlilik özelliklerine ek olarak yüksek-düşük voltaj düzeltmesi yapabiliyor oluşu 0,5-5kVA güç aralığında bu tasarımın en çok tercih edilen tasarım olmasını sağlar.
Stanby-ferro tasarımı bir zamanlar 3-15 kVA aralığında en çok tercih edilen UPS tipi idi. Bu tasarım özel bir saturating (doygun) trafo özelliğine dayanır ve üç sargı (enerji bağlantıları) vardır. Ana enerji hattı AC (şebeke) girişidir. Bir transfer switch’e bağlıdır ve trafodan çıkışa bağlanır. Kesinti durumunda transfer switch devreye girer ve dönüştürücü yükü üzerine alır.
Stanby-ferro tasarımda dönüştürücü stanby (beklemeli) durumdadır ve giriş enerjisi kesildiğinde enerji yüklenir ve devreye girer. Trafonun bir “ferro-rezonant” özelliği vardır ve bu sınırlı bir voltaj regülasyonu ve çıkış dalga formu düzeltmesi sağlayabilir. Ferro trafo tarafından sağlanan AC(şebeke) geçişlerindeki isolasyon, mevcut diğer filtreler kadar iyi bir şekilde filtreleme sağlar. Ancak, ferro trafo kendisi voltaj dalgalanması ve geçişlerine neden olur ve bu durum kötü bir AC (şebeke) bağlantısı kadar kötüleşebilir. Stanby (beklemeli) bir tasarımda olmasına karşın, stanby ferro, ferro-resonant trafonun verimsizliğ nedeni ile ciddi oranda ısı açığa çıkarır. Bu trafolar sıradan izolasyon trafoları ile karşılaştırıldığında daha büyüktür ve genellikle oldukça ağırdırlar.
Standby ferro cihazlar sıklıkla online cihazlar olarak gösterilirler. Transfer switch leri olmasına rağmen, dönüştürücü standby modunda çalışır ve AC (şebeke) kesintisinde aynı geçiş özellikleri gösterir. Şekil 3’te standby –ferro topolojisi gösterilmiştir.
Yüksek güvenirlilik ve mükemmel hat filtrelemesi bu tasarımın güçlü özellikleridir. Ancak, tasarım düşük verimlilik ile yeni güç faktörü düzeltmeli bilgisayarlar ve bazı jeneratörler ile uyumsuzluk gösterebilir. Bu nedenler bu tasarımın popülaritesini ciddi oranda azaltır.
Stanby-ferro UPS sistemlerinin artık tercih edilmemesinin ana nedeni, yeni teknoloji bilgisayarları beslerken gösterdikleri temel uyumsuzluktur. Bütün büyük server ve router lar “güç faktörü düzeltemeli (PFC)” güç kaynakları kullanır ve bu güç kaynakları şebekeden yanlızca siüs dalgalı akım çekebilir. Bu düzgün akım çekimi kapasitörler kullanılarak yapılır ve voltaj uygulaması demektir. Ferro rozonant UPS sistemi ise indüktif karakterde ağır çekirdek trafo kullanır, bu da akım voltajı “geciktirir” anlamına gelir. Bu iki kombinasyon “tank” devresi denen duruma neden olur. Bir tank devresinde rezonans veya “çalma” yüksek akıma neden olarak bağlı yükü tehdit eder.
Çift Çevrim Online UPS
10kVA üzerinde en çok tercih edilen tiptir. Şekil 4’te gösterilen çift çevrim online UPs tasarımı, standby (beklemeli) tasarım ile aynıdır. Tek fark ana enerji yolunun AC (şebeke) değil dönüştürücü olmasıdır.
Çift çevrim Online tasarımda, AC (şebeke) kesintisi transfer switch i devreye sokmaz çünkü giriş AC yedek güç kaynağını şarj etmektedir ve yedek güçte çıkış dönüştürücüsüne enerji besler. Bu nedenle, AC (şebeke) kesintisinde, online operasyonda transfer süresi diye bir kavram yoktur. Akü şarjörü ve dönüştürücü bu tasarımda tüm yük enerjisini sürekli dönüştürmektedir.
Bu UPS elektrik çıkış performansı açısından neredeyse ideal bir sistemdir. Ancak yapısındaki enerji bileşenleri üzerindeki sürekli aşınma diğer tasarımlara göre güvenilirliğini azaltır. Ek olarak, büyük akü şarjörünün giriş enerjisinden çektiği akım non-lineer olabilir.
Delta Conversion Online UPS
Şekil 5’te görülen UPS tasarımı yeni bir teknoloji olarak 10 yıldır kullanılmaktadır ve 5kVA-1,6 MV ölçekleri arasında çift-çevrim teknolojisinin yetersizliklerini ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiştir. Çift-çevrim tasarımla karşılaştırıldığında, delta conversion UPS’in yük voltajını besleyen bir dönüştürücüsü vardır. Buna karşın, ek delta dönüştürücü dönüştürücü çıkışına enerji katkısı yapar. AC (şebeke) kesintisi durumlarında veya enerji sorunlarında bu tasarım çift-çevrim online tasarımla aynı tepkileri verir.
Delta Conversion topolojisinin enerji verimliliğini basitçe anlayabilmek için (Şekil 6’da gösterilen) benzetmede, bir paketi 4ünci kattan 5inci kata çıkarmak için gerekli olan enerjiyi düşünebilirsiniz. Delta Conversion teknolojisi paketin taşınmasında başlangıç ve bitiş noktaları arasında yarattığı kısa yol ile enerji tasarrufu sağlar. Çift çevrim online UPS enerjiyi aküye dönüştürür ve tekrar aküden dönüştürerek alır. Delta dönüştürücü ise enerji bileşenlerini doğrudan girişten çıkışa ulaştırır.
conversion karşılaştırma benzetmesi
Delta Conversion Online tasarımda delta dönüştürücü çift amaçlıdır. Birinci amaç giriş enerjisi karakteristiklerini kontrol etmektir. Aktif ön uç enerjiyi sinüsoidal şekilde çeker, şebekeden gelen harmonikleri minimize eder. Bu şekilde şebeke ve jeneratör sistemleri uyumluluğunu garanti eder, üretilen ısıyı düşürür ve güç dağıtım sistemindeki parça aşınmasını azaltır. Delta dönüştürücünün ikinci işlevi akü sistemini şarj ederken kullanılan giriş akımını kontrol etmek ve regüle etmektir.
Delta Conversion Online UPS çift çevrim online tasarım ile aynı çıkış karateristikleri gösterir. Ancak giriş karakteristikleri sıklıkla farklıdır. Delta conversion online tasarım dinamik kontrol edilen, güç faktörü düzeltilmiş bir girişi, geleneksel çözümlerdeki verimsiz filtreleme olmaksızın gerçekleştirir. En önemli avantaj enerji kayıplarındaki belirgin şekilde azalmasıdır. Giriş enerji kontrolü UPS’in tüm jeneratörler ile sorunsuz uyumunu sağlar ve gereksiz kablolama ve yüksek jeneratör kullanım zorunluluklarından kurtarır. Delta conversion teknolojisi yeni bir teknoloji olması ve patentler ile korunması nedeni ile UPS üreticileri arasında yaygın bir tercih olamayacaktır.
Normal kullanım durumunda delta dönüştürücü çift-çevrim tasarımla karşılaştırıldığında UPS yüke enerji verirken çok daha yüksek bir verimlilikte çalışır.
Tablo 1 değişik UPS tiplerinin özelliklerini vermektedir. Bir UPS’in verimlilik gibi özellikleri seçilen UPS tipinin özelliklerine bağlıdır. Topolojil tasarım özellikleri yanında, uygulama ve üretim kalitesi de dikkate alınmalıdır. Üretim kalitesi güvenirlilik konusunda daha önce gelen bir kriter olmalıdır.
UPS Tip Özellikleri
Uygulama güç aralığı (kVA)
her VA için maliyet
Dönüştürücü sürekli çalışması
Düşük - Ortalama
UPS endüstrisinin sunduğu ürünler zaman içinde bu tasarımların pek çoğunu karşılayacak şekilde çeşitlenmiştir. Değişik UPS tiplerinin özellikleri bu cihazların değişik kullanım gereksinimleri için daha çok veya daha az uygun olması anlamına gelir. APC by Schneider Electric ürün gamı bu çeşitliliği gösterir (Tablo 2). Enerji verimliliği UPS tasarımlarında önemli bir rol oynar. Örneğin, pek çok UPS sistemi yukarıda anlatılan dahili trafo yapısında değildir. Bu evrim ağırlık, ölçü, kaynak kullanımı gibi kriterleri küçültüp azaltmanın yanında verimliliği arttırmıştır. Eco-Mode özelliği enerji verimliliğini arttıran yeni özelliklere örnektir, ancak maliyet / avantaj fedakarlıkları ile birlikte gelir. Bu iki konuda daha fazla bilgi için :
White Paper 98, The Role of Isolation Transformers in Data Center UPS Systems
White Paper 157, Eco-mode: Benefits and Risks of Energy-saving Modes of UPS Operation.
APC Back-UPS Tripp-Lite Internet Office
Düşük Maliyet, yüksek verimlilik, az yer
Enerji sorunlarında aküden destek alır, 2kVA üzeri Pratik değil
Kişisel bilgisayar ve çalışma alanları için en uygun diyat
APC Smart-UPS Powerware 5125
Yüksek Güvenirlilik, Yüksek verimlilik, iyi voltaj düzenleme
5kVA üzeri Pratik değil
Yüksek güvenilirlik nedeni ile en popüler UPS tidir, rack veya dağıtılmış serverlar ve de kötü enerji ortamlarında idealdir.
Çok sınırlı ticari ürün uygulaması
Mükemmel voltaj düzenleme ve yüksek güvenirlilik
Düşük verim ve bazı yüklerle ve jeneratörlerle uyumsuzluk
Düşük verim ve düzensiz çalışma sorunları nedeniyle sınırlı kullanıır, N+1 online tasarımlar çok daha güvenilirdir.
APC Smart-UPS On-Line APC Smart-UPS VT APC Symmetra1 MGE Galaxy MGE EPS Liebert NX
Mükemmel voltaj düzenleme, kolay paralelenme
Eski modellerinde düşük verimlilik, 5kVA altında yüksek maliyet
N+1 tasarımlar için çok uygun
Mükemmel voltaj düzenleme, yüksek verim
5kVA altı Pratik değil
Yüksek verimlilik büyük güç uygulamalarında şarj-deşarj maliyetlerinden ciddi enerji tasarrufu sağlar
Her tip UPS’in değişik kullanım amaçları için uygun olduğu alanlar vardır. Hiçbir tip “tüm uygulama alanları” için genel ideal bir seçim olmayacaktır. Bu bilgi dokümanının amacı piyasada bulunan değişik UPS topolojilerini karşılaştırarak, avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymaktır.
UPS tasarımları arasındaki belirgin farklılıklar, farklı uygulamalar için teorik ve pratik avantajlar sunar. Buna karşın, tasarımın uygulaması ve üretim kalitesi kullanıcının uygulamasındaki performansı belirleyen en önce gelen kriterdir.
APC Video - Smart-UPS On-Line Next Generation LCD Overview - SRT Models
APC Smart-UPS On-Line Next Generation LCD Overview - SRT Models
APC by Schneider Electric’s new Smart-UPS™ On-Line models Graphical LCD Display with Multicolor Backlight provides a comprehensive real time status at a glance including battery and load levels.
APC Video - Smart-UPS On-Line Next Generation Overview - SRT Models 230V
Smart-UPS On-Line Next Generation Overview - SRT Models 230V
APC Yazilim - PowerChute® Network Shutdown – Ağdan Kapatma
PowerChute® Network Shutdown – Ağdan Kapatma
Birden fazla sunucunun güvenilir ağ tabanlı kapatılmasını saplar. APC haberleşme kartı yüklü tüm UPS'ler ile uyumludur.
PowerChute Ağ Kapatma, APC UPS Ağ Yönetim Kartı ile birlikte çalışarak fiziksel ve sanal IT ortamınızı IT elverişlilik tehditlerine karşı korur. Fiziksel sunucularınızın ve sanal makinelerinizin ağ tabanlı ve işletmensiz kapatılması veri bütünlüğünü korur ve uzun süreli güç kesintilerinde sistemin arıza süresini kısaltır. Ölçeklenebilir mimarisi neredeyse sınırsız sayıda istemci sistemini destekler. PowerChute Ağ Kapatma, tarayıcı arayüzünden kolaylıkla ayarlanabilir ve Tek, Yedek ve Paralel UPS konfigürasyonlarını destekler.
PowerChute Network Shutdown v3.0.1
PowerChute Network Shutdown v3.1 for NETGEAR
PowerChute Network Shutdown v3.1 for Virtualization
PowerChute Ağdan Kapama
İşletim sistemi kapanışı
Uzayan bir elektrik kesintisi durumunda işletim sistemini kolay ve gözetimsiz kapatarak olası veri bozulmalarını engeller.
Sıralı Sunucu Kapatma
Öncelikli sunucuların çalışma süresini uzatmak için aynı UPS'in güç verdiği farklı sunucuların kapanma sırasını belirler.
Sıralı ağ kapatma ve yeniden yükleme
Önceden belirlenen bir düzende seçilen çıkış gruplarının kapatılması ve yeniden başlatılması için konfigürasyon (sviçli çıkış gruplarına sahip UPS'ler).
Komut dosyasını çalıştırın
Güç sorunlarına karşı yapılacak eylemleri özelleştirin.
Varsayılan bağlantı olarak güvenli HTTPS web erişimi, cihaz ile müşteri arabirimleri arasındaki haberleşmenin yorumlanamamasını sağlar.
Sanal Küme Desteği
Sanal makine transferini, sanal makine kapatmayı ve Sanal Kümelerde ana bilgisayar kapatmayı destekler.
Sanal Küme Görünümü
Sanal Küme ortamınızı ve UPS kurulumunuzu tek bir ekranda grafikle göstererek UPS ve Ana Bilgisayar konfigürasyonunuzu sezgisel arayüzle gösterir.
Sanal Makine Transferi
UPS kritik olaylarından etkilenmeyen ana bilgisayarlara sanal makine transferini tetikler.
VMware vApp Kapatma
Sanal makine kapatma/çalıştırma sırasının kontrolü için VMware vApps kapatmayı ve çalıştırmayı sağlar.
VMware Sanal Cihaz
Kolay kurulum için sanal araç olarak PowerChute kurma seçeneği.
VMware vSphere Plugin
vSphere Plugin seçeneği, PowerChute'yi vCenter Sunucusuna entegre ederek vSphere İstemcisi ile PowerChute izleme ve yönetme imkanı sağlar.
Tarayıcı ile erişilebilir
Bir tarayıcı ile kullanıcı arabirimini görüntüleyin.
Adım adım yapılandırma sihirbazı
Kurulum ve ayar süresini kısaltır. İlk kurulumdan sonra bile konfigürasyonda değişikliğe izin verir.
Metin tabanlı INI konfigürasyon dosyası
Konfigürasyon ayarlarının arşivlenmesi ve ayarların bir vekilden diğerine kopyalanması esnekliğini sunar.
UPS ve korunan sunucuların seri kablolar üzerinden bağlanması gerekliliğini ortadan kaldırarak kablo karmaşasını azaltır.
PowerChute Network Kapatma OS Uyumlu
İşletim sistemi ve işlemciniz için doğru yazılım versiyonunu bulmak için Kullanım Kılavuzları & Kurulum Kılavuzları altındaki uyumluluk tablosuna bakınız.
Güç Kanalı Network Kapama uyum tablosu için burayı tıklayınız.
IPv6 protokolü kullanarak ağ üzerinde çalışabillir
Yedek UPS konfigürasyon desteği
Yedek UPS konfigürasyonunda 4 UPS'yi destekler. Yedek Konfigürasyondaki tüm UPS'ler aynı UPS ailesinden olmalıdır.
Paralel-UPS konfigürasyon desteği
Yapılabilir olaylar için tek UPS sistemi olarak Paralel UPS konfigürasyonunu tanır (paralel uyumlu UPS cihazlarında).
Bir vakaya neden olan durumların zamanlamasını ve sırasını olay kayıtları ile birlikte belirleyin.
PowerChute Network Kapatma
Parça No: SFPCNS301
Parça No: SFPCNS31
Parça No: SFPCNS31-RNAS
Parça No: SFPCNS31-V
Yazılım indirme linki için tıklayınız
APC - Güçlü Karmaşa: WATT ve Volt-Amper
Güçlü Karmaşa: WATT ve Volt-Amper
Bu bilgi dokümanında WATT ve VA arasındaki farklar açıklanmaya ve bu terimlerin elektrik koruma cihazları ile ilgili doğru ve yanlış kullanımları gösterilmeye çalışılacaktır.
Watt, VA’e eşit olmayabilir
Bir UPS’in güç değeri
Ölçeklendirme sorunu yaşanabilen örnekler
Ölçeklendirme sorunlarını nasıl aşarız?
Pek çok kişi, UPS yüklerini tanımlamak ve ölçeklendirmek için kullanılan Watt (W) ve volt-amper (VA) terimleri arasındaki farkları anlamakta zorlanmaktadır. Bu bilgi dokümanı ile Watt ve Volt-Amper terimleri arasındaki farkları açıklamaya ve elektrik koruma cihazları konusunda doğru ve yanlış kullanımları ölçeklendirmeye çalışacağız.
Bir cihaz tarafından çekilen elektrik gücü Watt veya Volt-amper (VA) olarak ifade edilir. Watt olarak ifade edilen değer cihazın çektiği gücün gerçek elektrik değerini ifade eder. Volt-Amper “varolan güç” olarak ifade edilir; cihaza uygulanan voltajın cihaz tarafından çekilen akımla çarpılması ile hesaplanır.
Watt ve VA değerlerinin her birinin bir kullanım amacı vardır. Watt değeri size elektrik şirketinden satın aldığınız değeri ve cihaz tarafından üretilen ısıyı verir. VA değeri ise cihaz içindeki kablolama ve devre yapısı ölçeklendirilirken kullanılır.
Bazı elektrik yükleri için Watt ve VA değerleri aynıdır; Normal klasik akkor ampüller gibi. Buna karşın, bilgisayarlar gibi genel IT cihazlarında Watt ve VA değerleri belirgin olarak farklıdır; VA değeri her zaman Watt değerinden yüksektir. Watt değerinin VA değerine oranı “GÜÇ FAKTÖRÜ” olarak adlandırılır. Numerik olarak ifade edilir (örneğin 0.7) veya yüzde olarak verilir (%70 gibi)
Bilgisayarlar dahil tüm IT cihazları elektronik dönüşüm kontrolü yapan güç kaynaklarına sahiptir. Temel olarak iki tür dönüşümlü güç kaynağı vardır: 1) PFC (Power Factor Corrected – Güç faktörü düzeltilmiş) güç kaynakları ve 2) Kapasitör girişli güç kaynakları. Cihazın içinde hangi tür güç kaynağı yer aldığını cihazı açıp incelemeden söyleyebilmek zordur ve genellikle cihaz üzerinde bilgi olarak yer almaz. PFC güç kaynakları 1990’lı yılların ortalarında kullanılmaya başlanmıştır. Özelliği Watt değerinin VA değerine eşit olması (yani 0,99 veya 1,00 güç faktörlü) olmalarıdır. Kapasitör giriş güç kaynaklarının özelliği ise Watt değerlerinin VA değeri ile 0,55-0,75 katı aralığında olmalarıdır (yani güç faktörülerinin 0,55 ile ,75 arasında olması)
Router, Switch, Disk Sürücü ve serverlar gibi büyük IT ekipmanlarından 1996 sonrası üretilmiş tüm cihazlar PFC güç kaynağı sahibidir ve sonuç olarak bu cihazlar için güç faktörü 1’dir.
Kişisel bilgisayarlar, küçük hublar ve bilgisayar aksesuarları kapasitör giriş güç kaynaklarına sahiptir ve sonuç olarak bu cihazların güç faktörü 1’den küçüktür. Genellikle 0,65 değeri civarındadır. 1996 yılından önce üretilmiş büyük IT ekipmanlarında da durum aynıdır ve 1’den düşük güç faktörleri vardır.
UPS’ler hem maksimum Watt değerine hem de maksimum VA değerine sahiptir. Yük olarak ne Watt değeri ne de VA değeri aşılamaz.
Yerleşik endüstri standardı olarak, küçük UPS’lerde watt değeri VA değerinin yaklaşık %60’ıdır. Bu genel kişisel bilgisayarların tipik güç faktörünün bu değer olmasından kaynaklanır. Bazı durumlarda UPS üreticileri UPS’in yanlızca VA değerini yayınlarlar. Bir bilgisayar yükü için tasarımlanmış yanlızca VA değeri olan küçük bir UPS için, watt değerinin yayınlanmış Va değerinin %60’ı kadar olacağını varsayabilirsiniz.
Daha büyük UPS sistemlerinde, artan bir trend olarak UPS’in Watt değeri üzerine odaklanılmakta ve eşit Watt ve VA değerleri kullanılmaktadır. Bunun sebebi tipik bir yükün Watt ve VA değerinin aynı olmasındandır. Büyük sistemlerdeki ve Veri merkezlerindeki Güç Faktörü sorunları hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz “White Paper 26, Hazards of Harmonics and Neutral Overloads.” Dokümanına bakınız.
Örnek 1: Tipik bir 1000VA UPs düşünün. Kullanıcı bu UPS ile 900W bir ısıtıcıyı çalıştırmak istesin. Isıtıcı watt değeri olarak 900W ve VA değeri olarak da 900Va, yani 1 güç faktöründe olsun. VA değeri 900VA , UPS’in güç değerleri içinde olmasına karşın, UPS muhtemelen bu yükü besleyemeyecektir. Bunun sebebi 900W değerinin UPS’in Watt değerinden daha büyük olmasıdır. UPS’in 1000VA değeri %60 ile dönüştürülürse maksimum 600WA yapacaktır.
Örnek 2: 1000VA UPS düşünün. Kullanıcı bu UPS ile 900VA bir server’ı beslemek istesin. File Server PFC güç kaynağına sahiptir ve 900W yani 900VA değerlerinde olsun. Yükün VA değeri 900VA olmasına ve UPS değerine uygun olmasına karşın, UPS bu yükü besleyemeyecektir. Bunun sebebi 900W değerinin UPS değerlerinden daha yüksek olmasıdır; 1000VA’nın %60’ı olarak 600W.
Schneider UPS seçici uygulamasını kullanarak bu tür yanlış hesaplamalardan kurtulabilirsiniz, bu uygulamada güç değerleri belirtilen cihaz değerleri ile birlikte değerlendirilir. Uygulamayı kullanarak hem Watt hem VA değerlerinin aşılmadığından emin olabilirsiniz.
Cihazların üzerindeki etiketlerde genellikle VA değeri kullanılır ve bu Watt değerlerini anlamakta güçlük yaratır. Cihaz etiketinde yer alan Va değerini baz alan bir kullanıcı, VA değerine uygun görünen bir sistem kurgulayabilir ama bu UPS’in Watt değerini aşan bir değer olabilir.
VA değerinin %60’ını Watt değeri olarak alırsanız UPS’in Watt değerini aşamamış olursunuz. Bu nedenle, yükünüzün Watt değeri hakkında net bir bilgi sahibi değilseniz, en güvenli varsayım VA değerinin %60’ını Watt değeri olarak varsaymaktır.
Dikkat etmeniz gerekir k, bu geleneksel hesaplama yöntemi genellikle size gereğinden daha yüksek güçte bir UPS veya gereğinden daha uzun besleme süreleri olarak geri dönebilir. Sisteminizin optimizasyonu ve doğru besleme süreleri için hassas hesaplama yapılmalıdır. Bunun için “Schneider Electric UPS Selector” uygulamasını kullanabilirsiniz.
Genellikle bir bilgisayar yükünün elektrik kullanımı bilgisi, sizin denk gelen UPS gücünü kolaylıkla anlayabilmenize yardımcı olmaz. Bu zorluk, doğru ölçeklendirilmiş bir sistem kurduğunuzu düşünürken UPS’inizin aşırı yüklenmesine neden olan bir durum yaratabilir. Cihaz etiketinde yer alan güç değerlerinin biraz yukarısında UPS değerleri kullanmak, sistemin düzgün çalışabilmesi için yararlı bir yaklaşımdır. Daha büyük güçlü UPS kullanmak aynı zamanda yedek güçte besleme süresinin de arttırılmasını sağlayacaktır.
Güç faktörü ve ilişkili non-lineer yükler ile ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdaki kaynaklara başvurunuz:
EEE Guide to Harmonic Control and Reactive Compensation of Static Power Converters (IEEE Std 519-1981) The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 345 E 47th Street, New York, NY 10017
Guideline on Electrical Power for ADP Installations (FIPS PUB 94 September 21, 1983) U.S. Dept. of Commerce, National Technical Information Service, 5285 Port Royal Road, Springfield, VA 22161
APC - ENERGY STAR® - Enerji Verimliliği
ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve ABD Enerji Bakanlığı (DoE) ortaklığında kurulan ENERGY STAR programı, enerjinin verimsiz kullanımından kaynaklanan kirleticilerin azaltılmasını ve tüketicilerin enerji tasarruflu ürünleri kolay tespit edip satın almalarını amaçlamaktadır. Bu programda yer alan şirketler, müşterilerine enerji tasarrufunun getireceği işletmesel ve finansal avantajlardan faydalanma fırsatı sunan teklif ve çözümler sağlamaktadır.
Schneider Electric-APC Smart-UPS ve Back-UPS, evlere ve KOBİ'lere genel olarak büyük tasarruflar ve kritik, güvenilir fonksiyonlar sağlamanın yanında, aşağıdaki kriterler bakımından bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından test edilip ENERGY STAR sertifikasına hak kazanmıştır:
Verimlilik: İlgili UPS ürünleri işletme verimliliği açısından pazarın ilk %25'i içinde olmalıdır, böylece müşterilerin elektrik işletme maliyetleri düşürülür ve karbon ayak izi küçültülür;
Performans Testi: Tüm UPS ürünleri, üçüncü parti bir belgelendirme kuruluşunun denetiminde EPA’ ENERGY STAR test prosedürüne tabidir.
Yayınlanan Sonuçlar: UPS ürünleri, %25, %50, %75 ve %100 yüklerde belirli test sonuçları elde etmeli ve diğer özelliklerin yanında yük kaybı yaşamamalıdır.
APC - Green Premium - Çevre ile dost ürünler
Gezegenimizi koruyacak araçlar...
Gezegenimiz birçok çevresel sorunla karşı karşıyadır: enerji verimliliği ve karbon ayak izi kaynaklı iklim değişiklikleri, malzeme tüketimi ve geri dönüşüm kaynaklı ham madde tükenmesi, tehlikeli madde ve atıklarla ilgili olarak da biyolojik çeşitlilik, insan ve çevre güvenliği…
Bu sorunlara karşı ulusal ve uluslararası düzeyde kuralların ve standartların oluşturulması için birçok girişim çalışmaktadır. Özellikle elektrik endüstrisinde, tehlikeli maddeler, enerji verimliliği, geri dönüşüm ve atıklarla ilgili olarak bazı önlemler alınmaktadır. Böylelikle, ulusal ve uluslararası komiteler çevreci tasarımlı ürünler ve atık yönetimi gerektiren ve bazı zararlı madde ve kimyasalların kullanımını kısıtlayan yönetmeliklerle gezegenimizi korumaya çalışmaktadır.
Schneider Electric-APC, ürünlerini daha yüksek enerji verimliliğiyle, daha az tehlikeli maddeyle ve çevreci geri dönüşüm ve imha seçenekleriyle dizayn ederek gittikçe daha katı hale gelen çevre mevzuatlarına tam uyumluluk göstermektedir.
Çevresel sorunlara karşı Green Premium işareti
Schneider Electric-APC, Schneider Electric’in kendi ekolojik işareti Green Premium ile ürünlerin çevreye olan etkisiyle ilgili kapsamlı ve güvenilir bilgiler sunuyor. Bu özellik sayesinde müşterilerimiz ürünlerimizin uygunluk durumunu kontrol edip kendi çevre politikalarına etkin bir şekilde dahil edebilmektedirler. Schneider Electric, Green Premium ekolojik işareti ile müşterilerin karbon ayak izi hesaplamalarına yardımcı olacak bir araç sunarken madde ve kimyasallarla ilgili mevzuata tam uyumluluk sağlar ve çevreci tasarımın geliştirilmesi için gereken tüm bilgileri vererek ürünün’ geri kazanılabilirliğini optimize ederek kullanım ömrü sonu maliyetlerini düşürür.
Schneider Electric-APC, aşağıdaki koşulları karşılayan ürünlere Green Premium işaretini uygulamaktadır:
•Çevresel beyan (PEP - Ürün Çevre Profili);
•Kullanım Ömrü Sonu Talimatı (EoLI);
•Avrupa REACh Düzenlemesi'nde belirtilen ilgili maddelerin oranı;
•Avrupa RoHS Direktifi'nde belirtilen eşik değerlerinin üstünde kurşun, krom, kadmiyum, cıva, polibromine bifenil (PBB) ve prolibromine difenil eter (PBDE) bulunmadığına dair beyan.
•Avrupa Batarya Direktifi'nde belirtilen eşik değerlerinin üstünde kurşun, kadmiyum ve cıva bulunmadığına dair beyan.
Şu anda APC Schneider Electric ürünlerinden’ elde edilen gelirlerin %77'si Green Premium ürünlerinden gelmektedir. Açık bir şekilde tanımlanmış kriterleri bulunan eşsiz bir ekolojik işaret olarak, tüm çevresel bilgiler uluslararası standartlara göre değerlendirilip internetten yayınlanmaktadır.
Green Premium ekolojik işareti, ticari faaliyetlerin basitleştirilmesi, çevre politikalarının desteklenmesi ve karbon ayak izinin küçültülmesinde en çevreci yöntem için temel gösterge olarak alınmalıdır. Green Premium sayesinde tek bir tuşla çevreye katkı yapmanız ve ürünün’ çevresel bilgilerini öğrenmeniz mümkündür.
Ürün Çevre Profillerinin Yorumlanması
Schneider Electric-APC tarafından yayınlanan Ürün Çevre Profili (PEP) belgeleri, yaşam döngüleri boyunca ürünlerin çevre performansını incelemenizi sağlar. PEP'lerde, verilen koşullara göre çevresel performans durumu gösterilir. Ürünler geliştirilip bilim ilerledikçe, PEP'lerdeki bilgiler de değişerek zaman içinde çevre performansında kaydedilen gelişmeleri yansıtır hale gelecektir
Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri ve Çevresel Göstergeler
Schneider Electric-APC, tüm ürün yaşam döngüsü analizlerinde Environmental Information & Management Explorer (EIME) yazılımını kullanmaktadır. Bu yazılım, elektrik ve elektronik endüstrisinin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır. Çevre ve insan sağlığı durumuna ışık tutan çevresel göstergeler içerir. Bu göstergeler nicel ölçümlere veya zaman içinde takip edilen çevresel koşul istatistiklerine bağlı olarak geliştirilir.
UPS açılmıyor, ne yapmalıyım ?
Giriş kablosu bağlı değil ya da kabloya enerji gelmiyor.
Ekranda “No Mains Power” hatası veriyor, ne yapmalıyım ?
Giriş kaynağınızı kontrol edin ya da girişte kabul edilebilir limitlerin dışında bir enerji geliyor.
UPS “Battery Sys Error 0800” hatası veriyor, ne yapmalıyım ?
UPS’inizde Firmware yazılım güncellemesi yapılması gerekiyor.
UPS “Power Sys Error – 00100” hatası veriyor, ne yapmalıyım ?
UPS’inizi hemen kapatın ve yetkili servise başvurun.
SRT10KXLI Teknik Özellikler
Çıkış Gücü kapasitesi
10 kW / 10 kVA
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç
Çıkış Voltaj Distorsiyonu
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
Diğer Çıkış Voltajları
Çift Dönüşüm On-Line
Dahili Baypas (Otomatik ve Manuel)
45 - 65 Hz (otomatik algılama)
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
Ana işlemler için Giriş Voltajı ayarlanabilir
100 - 275 (yarım yük) V, 173 - 476 (yarım yük) V
Diğer Giriş Voltajı
220, 240, 380, 415
Bakımsız Kurşun-Asit akü : sızdırmaz
Tipik şarj zamanı
Yedek Akü Kartuşu
Çalışma Süresi Grafiği
Herhangi bir yükteki çalışma süresini görüntülemek için yukarıdaki grafikte gösterilen ilgili hattaki gidip gelme
Ölçülen çalışma süresini gösteren grafik. Tüm ölçümler yeni, tamamen şarj edilmiş akülerle, tipik çevre koşullarında, elektrik girişi ve direnç çıkış yükü olmadan gerçekleştirilmiştir.
Herhangi bir yükteki verimi görüntülemek için yukarıdaki grafikte gösterilen hattaki gidip gelme
Eğri, ölçümlenmiş etkinlik verisini gösterir. Tüm ölçümler normal çalışma modunda, olağan çevre şartlarında, nominal elektrik girişi ve dengeli direnç yükü çıkışı (PF = 1,0) ile alınır.
Arayüz portu port
Kontak Kapatma, RJ-45 10/100 Temel-T, RJ-45 Seri, Smart-Yuva, USB
Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
Acil Güç Kesme (EPO)
Dalgalanma Koruma and Filtreleme
Dalgalanma enerji derecelendirmesi
Maksimum yükseklik x genişlik x derinlik boyutları
432.00 mm x 263.00 mm x 715.00 mm
Nakliye Yüksekliği x Genişliği x Derinliği
461.00 mm x 600.00 mm x 1000.00 mm
İşletiş Bağıl Nemi
0 - 95% no%
Birim yüzeyinden bir metre uzakta duyulabilir gürültü
Online termal dağılım
3 yıl onarım ve değiştirme (batarya hariç) ve batarya için 2 yıl
APC SMART SRT 8000 VA RACK/ TOWER ONLINE UPS