SU BORULU BUHAR KAZANI | SU BORULU BUHAR KAZANI | Brülör - Buhar Kazanları Yağ Kazanları, BROX Brülör
ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ
KIZGIN YAĞ KAZANI
KIZGIN SU KAZANI
ATIK ISI KAZANI
MARİNE TİP KAZAN
DİKEY SU BORULU KAZAN
SICAK SU KAZANI
MOBİL BOILER ROOM
ROTATİF ÇANAKLI BRÜLÖRLER
TÜNEL TİP BRÜLÖRLER
DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ
KAZAN OTOMASYON SİSTEMİ
BRÜLÖR OTOMASYON SİSTEMİ
PİROLİZ SİSTEM OTOMASYONU
FIRIN OTOMASYON SİSTEMİ
TEHLİKELİ ATIK BERTARAF ENDÜSTRİSİ
DEMİR & ÇELİK ENDÜSTRİSİ
KATI ATIK AYRIŞTIRMA VE KOMPOST ...
PETRO KİMYA ENDÜSTRİSİ
GAZ İSTASYONLARI ve TANKLARI
REVERS OZMOS SU ARITMA SİSTEMLERİ
BUHAR KAZANLARI /
MODEL / KAPASİTE
Dünyada yaygın olarak kullanılan SKOÇ Alev duman borulu ondüla külhanlı, üç geçişli Buhar Kazanları, Buhar ve Basınç kapasiteleri artığında bu kazanlarda kullanılan sac kalınlığı da artmaktadır.
Yüksek basınçlı ve yüksek kapasiteli Skoç Buhar Kazanlarında ön görülen gövde sacı maximum 30mm. ön-arka ve iç ayna sacları maximum 25 mm. ondüla külhan sacı maximum 22 mm. (feder takviyeli ondüla külhan) cehennemlik yanı maximum 25 mm. cehennemlik arkası 20 mm.maximum (masuralı takviyeli) geçen kapasitelerde Skoç Buhar Kazanlarının yerine standart gereği Su Borulu Paket D tipi Buhar kazanlarının kullanılması zorunlu hale gelir. Su borulu kazanlar 2 (iki) geçişli ve 3 (üç) geçişli, Ekonomizerli ve talep olursa kızdırıcılı olarak kullanılırlar.
Ülkemizde küçük, orta ve büyük sanayi işletmelerimizde yaygın olarak 1940 yıllarında yurtdışı ithal edilerek kullanılmaya başlanmış, yerli üretim olarakta 1966 yılından beri kullanılmaktadır.
Buhar dramı (üst dram), su dramı (alt dram) dramlar arası, yanma odası, alın ve arka duvar boruları, yanma odası ve sol yan duvar boruları, kanatlı boru veya boru-kanat olarak su duvarları oluşturularak paket hale getirilirler. Talep halinde su borulu kazanlarda 2'ci geçiş bölgesinde Superheater (kızdırıcı) grubu oluşturmak ve kazan dışında çelik karkas içinde baca yolunda baca ile kazan arasında Ekonomizer grubu monte edilerek kullanırlar.
Skoç tipi Buhar kazanlarına nazaran daha yüksek basınçta ve daha yüksek buhar kapasitesinde imal olunurlar. Isıtma satıhlarında skoç tipi kazanlarda 40-45 kg/m².h buhar elde edilirken su Borulu paket buhar kazanlarında bu miktar 45-55 kg/m².h buhar elde etmek mümkündür. Su borulu kazanların Termik verimleri Skoç Buhar kazanlarında nazaran daha yüksektir. Ekolu ve 3 geçişli paket tiplerinde termik verim %96 ve üstündedir.
Taşınması yerleştirilmesi montajları kolaydır, yakıt olarak günümüzde doğalgaz, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz), LPG, Diesel Oil (motorin), Fuel Oil (sanayi) yakıt kullanılır.
Sürekli yük değiştirme kullanım alanlarını genişlettiği ve kullanım kolaylığı sağladığı için bakım kolaylığı, temizlik kolaylığından dolayı güvenle kullanılırlar ve tercih edilirler.
Firmamız Paket tipi Su Borulu kazanları ülkemiz ve yurtdışı talep ve ihtiyaca göre aşağıda belirtilen basınç ve kapasitelerde %100 yerli işçilikle üretim olarak, çelik çekme kazan eko ve kızdırıcı boruları ithal CE sertifikalı boru kullanılarak paket halde üretmekte ve piyasaya sunmaktadır.
BUHAR KAZANI SYK 450
SU BORULU BUHAR KAZANI (40 ton/h - 20 BAR)
SU BORULU BUHAR KAZANI (40 ton/h-20 bar)
SU BORULU BUHAR KAZANI (40 TON-20 BAR)
SU BORULU BUKAR KAZANI (40 ton/h - 20 BAR)
SU BORULU BUHAR KAZANI (40 ton - 20 BAR)
TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS VEREIN
TÜRK LOYDU VAKFI SERTİFİKASI
TÜRK STANDARDLARI ENSTITÜSÜ
NIPPON KAIJI KYOKAİ
TÜV TURK AUSTRIA
İstanbul Organize Deri Yan Sanayi bölgesi Keratin sok No : 9 YC 14 Özel Parsel Tuzla -İstanbul Gps: K40.87231 D29.33953
+90 216 591 01 37
Dijital Strateji 2019