Koru1000 nedir? 3G MODEM UYDU MODEM - PDF
Download "Koru1000 nedir? 3G MODEM UYDU MODEM"
2 Koru1000 nedir? Koru1000 su (her tipte) sistemleri için kontrol noktalarını otomatize etmek ve yönetmek için dizayn edilmiş kontrol cihazları ve web tabanlı merkezi SCADA yazılımından oluşan tam teşekküllü bir hidroloji sistemidir. Koru1000 ilk olarak su sondaj kuyuları için dizayn edilmiş olup sonrasında geliştirilerek, terfi merkezleri, depolar, klorlama istasyonları ishale hatları klorlama tesisleri, atıksu istasyonları, atıksu rezervuarları, kanalizasyon hatları kontrol noktalarına montaj edilen yeni farklı modelleri de eklenmiştir. Koru1000 kontrol cihazlarında modüler olarak genişleyebilen özellikte çeşitli ölçüm sensörleri, çeşitli tiplerde aktüatörler, ve sürücülü sistemler için analog ve dijital giriş/çıkış modülleri vardır. UYDU MODEM 3G MODEM Tüm Koru1000 cihazlarında ayrıca merkezi haberleşmeyi sağlayan 3G haberleşme modemi veya zorlu arazi şartları için uydu modemi mevcuttur. Haberleşme ile ilgili abonelikleri kullanıcılar tarafından yapılmaktadır. Böylece kullanıcılar haberleşme ile ilgili tercihlerini kendileri yapabilmektedir. Kullanıcılar o noktada lokal internet hattına sahip olması durumunda tüm Koru1000 Cihazları Standart Ethernet Portuna sahip olup mevcut interneti kullanarak merkezi sisteme bağlanabilmektedir.
3 Koru1000 Kontrol cihazları özellikleri Endüstriyel tipte metal kılıfa sahip SMA harici anten çıkışlı 3G GSM veya Uydu Haberleşme Sistemi Merkezi scada sistemi ile bağlantı Elektrik Kesintilerinden Kontrol Sisteminin etkilenmemesi için Endüstriyel DIN ray montajlı DCUPS Yere montaj kabinli kontrol sistemlerinde düşük güç tüketimli floresan iç aydınlatma Dış ortam panolarında harici 220V besleme prizi Sürücülü panolarda iki adet, temizlenebilir ve değişebilir filtreli yüksek debili hava emme ve basma fanı. Tüm Pompa kontrol panolarında soğuk şartlar için ısıtıcı iklimlendirme modülü, PT100 pano sıcaklık sensörü Tüm pompa kontrol panolarında PT100 motor sıcaklık kontrol sistemi Sürücülü panolarda 7 yüksek çözünürlüklü, renkli dokunmatik kontrol paneli ile kontrol Bütün sinyal lambaları düşük güçlü ve çok uzun ömürlü LED tipinde Ethernet haberleşmeli Modbus TCP haberleşmeye sahip modüler PLC Tüm panolarda debimetre ve seviye sensörü girişi, RS485 Modbus RTU, Puls tipi,frekans tipi ve 420 ma girişler. Sürücülü panolarda yüksek kalitede Ağır şart tipinde harmonik,filtreli IP65 motor sürücüsü. Pompa kontrol panolarında yüksek hassasiyetli kalibrasyon sertifikalı haberleşmeli tipte endüstriyel enerji analizörü. Sürücülü panolarda 0,999 Cos ile motordan yansıyan reaktif enerji, şebekeye geri yollanamaz. Koru1000 Cihazlarının tümü dış ortama uygun ve C aralığında çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Sürücü içeren Koru1000 Cihazları için özel soğutma ve ısıtma sistemi mevcut olup, sıcaklık ile ilgili tüm veriler ve ısıtma soğutma sisteminin çalışma durumu da izlenebilmekte ve ayarları değiştirilebilmektedir. Sürücülü Koru1000 pompa kontrol panolarında sabit basınç(hidrofor modu), sabit debi,sabit sürücü frekansı, sabit güç modu, yer altı su seviyesi sabit sürücü frekansı,sabit güğç modu,,yeraltı su seviyesi sabitleme özellikleri mevcuttur. Sürücülü Koru1000 pompa kontrol panolarında sabit basınç(hidrofor modu), sabit debi, Sabitleme modları ile pompalar istenilen noktada ve sistem veriminde işletilebilmektedir. Dokunmatik ekranlı Koru1000 modellerinde merkezi scadaile yapılabilen tüm özellikler aynı bilgisayar ekranında görüldüğü şekilde görüntülenebilmektetedir. Bütün Koru1000 kuyu kontrol modelleri aynı zamanda DSI'den onaylı önyüklemeli sayaç sistemine dahili olarak sahiptir.
4 Koru1000 Modelleri Koru1000 Kuyu Kontrol Sistemleri: Koru1000 Plus (Sürücülü model) Koru1000 Light (Yıldız üçgen ve direk kalkış tipinde) Koru1000 Micro (Direk kalkış Duvar montajlı tipte) Plus versiyonu bütün özellikleri içinde barındıran sürücülü tipte modeldir. Light versiyonu pompa kontrol panosu, ölçüm sistemi ihtiyacını çözmek birim metreküp maliyetlerini görmeye ve aylık maliyetleri izlemeye yarayan versiyondur. Yine çeşitli özelliklerin opsiyonel olarak sunulduğu bu modelde motor yıldız üçgen veya direkt kalkış şeklinde olmaktadır. Light versiyonda ekran bulunmamaktadır. Detaylı ayarlara sadece web arayüzünden erişilebilmektedir. Micro versiyon modeli sadece DSI'nin talep etmiş olduğu ölçüm sistemi ihtiyacını çözmek ve uzaktan açma kapama işlemlerini gerçekleştirmek ve akan su miktarını ve debisini izleyebilmek için geliştirilmiştir. Verim Kontrol Sistemi: Koru1000 kuyu kontrol sisemleri patentli bir verim kontrol sistemine sahiptir. Bu verim sistemi ile mevcut sisteminiz dinamik olarak sürekli ölçülüp pompanız doğru verim noktasında sabitlenerek otomatik olarak çalıştırılmaktadır. Ortalama olarak bütün kuyular ve pompalarını gözönüne aldığımızda %30 ve üzerinde bir enerji tasarrufu oluşturabilmektedir. Depo sistemlerinde tafifeli sistem özelliği ile %50'ye varan enerji tasarrufu oluşturabilir.
5 Koru1000 Terfi Kontrol Sistemleri: Koru1000 Plus Riser Koru1000 Light Riser Koru1000 Riser kontrol sistemi her bir pompa için ayrı ayrı, kurulmaktadır. Her Koru1000 Riser modeli yanındaki diğer Koru1000 Riser ile direk olarak haberleşebilir. Ve eşit yaşlanma kontrollerine yönelik özel kontrol ekranına sahiptir. Terfi merkezinde bulunan depo seviyesi için seviye sensör girişleri mevcuttur. Emiş basınç sensör girişi ve basma basınç sensörü girişi ile ayrı ayrı basınç bilgileri alınabilmektedir. Ayrıca her panoda Debimetre girişi ve aktüatörlü vana kontrol çıkışı mevcuttur. Maliyetlerini görmeye ve aylık maliyetleri izlemeye yarayan versiyondur. Plus versiyonu bütün özellikleri içinde barındıran sürücülü tipte modeldir. Light versiyonu pompa kontrol panosu, ölçüm sistemi ihtiyacını çözmek birim metreküp maliyetlerini görmeye ve aylık maliyetleri izlemeye yarayan versiyondur. Yine çeşitli özelliklerin opsiyonel olarak sunulduğu bu modelde motor yıldız üçgen veya direkt kalkış şeklinde olmaktadır. Light versiyonda ekran bulunmamaktadır. Detaylı ayarlara sadece web arayüzünden erişilebilmektedir.
6 Koru1000 Depo Kontrol Sistemleri Koru1000 Micro Store Koru1000 Micro Store ile depolarda 2 adet gözden bağımsız seviye ölçümü yapılabilmektedir. Bakım modu ile depo gözlerinden birinde bakım yapılması durumunda diğer depo seviye bilgisi otomatik olarak scadaya aktarılır. Hangi gözdeki seviyenin referans olacağı kolaylıkla seçilebilmektedir. Depo seviyeleri Hassas hidrostatik seviye sensörü girişi vasıtasıyla cm hassasiyetinde ölçülebilmektedir. Koru1000 Micro Store Sisteminde 32 adete kadar aktüatörlü vana kontrol edilebilir. Ayrıca bakiye klor ölçüm sensörü girişi mevcuttur. Scada ekranında bakiye klor sensöründen alınan bilgiler görüntülenebilmektedir. Haberleşmeler yine 3G ve Uydu haberleşmesi şeklinde olabilmektedir. Koru1000 Klorlama Kontrol Sistemleri Koru1000 Microdose Liquid Koru1000 Microdose Tube Koru1000 Microdose modelleri klor tesislerinin otomasyonunu sağlamak için dizayn edilmiştir. Koru1000 Microdose Liquid ile sıvı klor sistemleri otomatik olarak dozajlanır. Bakiye klor ölçüm sensörleri ile su içerisinde çözünen klor miktarı anlık olarak izlenir. Sistem otomatik olarak dozajlama yapar ve geri besleme bilgisi alarak sürekli dinamik güncelleme yapar. Debimetre girişi ile gelen debide izlenerek yapılan klor enjeksiyonunun doğruluğu görüntülenir. Dozajlama sistemi ile Analog olarak haberleşip hassas doz imkanı sağlar. Klor seviye sensörü girişi ile Klor deposundaki seviye sürekli olarak izlenebilmektedir. Koru1000 Microdose Tube modelinde de yine aynı özellikler bulunmakla birlikte Klor tüpü otomatik geçiş sistemiile yönlendirilmektedir. Tüp doluluk ölçüm sistemi girişi sayesinde tüplerin ağırlığı sürekli ölçülür ve tüp bitmesi durumunda diğer tüpe otomatik geçiş sağlanır. Tüplerin çıkışında bulunan ısıtıcılı regülatörler otomatik olarak Koru1000 Microdose Tube tarafından yönetilir. Gereksiz ısıtıcı çalışmasının önüne geçilir. Gazlı klor sistemi için dozajlama kontrolü ve vakumlu enjeksiyon sistemi pompaları otomatik olarak yönetilir. Ayrıca klor ölçüm sensörü girişi ile Sızıntı durumu anında görüntülenir. Güvenlik alarmı girişi ve alarm çıkışları mevcuttur. Sıcaklık sensörü girişleri ile tüp sıcaklıkları izlenir. Koru1000 Atıksu Rezervuar Kontrol Sistemleri Koru1000 Plus Reserve Koru1000 Light Reserve Koru1000 Plus Reserve modeli sürücülü tiptedir. Yağış debisine göre sürücü hızını otomatik ayarlar ve enerji tasarrufu sağlar. İkili sürücü seçeneği olup eşit yaşlanmalı olarak pompaları otomatik olarak işletebilecek özelliktedir. Rezervuar seviye sensörü ile su seviyesi ölçülür ve rezervuar kesiti bilgisi ile seviye bilgisi sayesinde rezervuaragiren su debisi ölçülür. Pompa boşaltma anında konvansiyonel debimetreler ile ölçim hassas değildir. Akıllı Rezervuar debi ölçüm mantığı ile yüksek doğrulukta debi bilgisi alınır. Enerji analizörü ile birim metreküp pompalama maliyeti scada sisteminden izlenebilmektedir. Koru1000 Light Modelde yıldız üçgen yol verme mekanizması vardır. Hız kontrol sistemi haricinde diğer özellikler aynen mevcuttur.
7 Koru1000 Online Su Kontrolü ve Enerji Verimliliği Sistemi Web tabanlı scada arayüzü ile tüm kuyularınızı herhangi bir bilgisayar üzerinden adresini tarayıcı üzerninden açarak kullanıcı adı ve şifrenizi girip size ait tüm kuyuları isterseniz toplu şekilde yada tek tek izleyebilir kontrol edebilirsiniz. Verim Kontrol Sistemi: Kurumlar Kurumlar istediği takdirde kendi Koru1000 Scada sunucusuna sahip olabilmektedir. Sunucu maliyetleri ve bakım giderleri Koru1000 merkezi sistem tercih edildiğinde daha ekonomik olmaktadır. Özellikle yazılım güncellemeleri merkezi sisteme dahil olunduğu durumda ücretsizdir ve güvenlik seviyesi yüksek UPS yedeklemeli ve iklimlendirilmiş odalarda barındırılan merkezi sunucularımızla performansta yükselmektedir. Koru1000 Liste ekranında bağlı olan kuyu sistemleri görüntülenmektedir. Bu şekliyle 200 adet Nokta te bir ekranda görüntülenebilmektedir. Filtre ve desktop dizayn modu binlerce nokta gruplama metodu ve arızalı noktaları görüntüleme favori desktoplar şeklinde ekranları ile binlerce nokta Koru1000 web tabanlı scada yazılımı ile yönetilebilmektedir.
8 PC Koru1000 Liste Ekranı Koru1000 Terfi Merkezi Ekranı Koru1000 Depo Ekranı
9 Koru1000 Kuyu Ekranı Log Grafik Ayar Ekranı Grafik Gösterim Ekranı
10 Koru1000 Merkezi Scada Sisteminin En Önemli Özelliklerinden biri de tamamiyle web tabanlı olması ve özel bir plugin kullanmaması sebebiyle hiçbir yazılım veya ek uygulama kurmadan tüm bilgisayarlar, işletim sistemleri ve mobil mihazlarla işleyebilmesidir. Örnek Ekranlar (Apple Iphone IOS),Android
11 Koru1000 Kuyu Çalışma Bilgileri Ekranı SCADA arayüzünde anlık enerji verilerini tüm detayları ile görebilirsiniz. DSİ'nin size tahsis etmiş olduğu yıllık miktardan kalan elektrik veya su tahsisini görebilirsiniz. Ayrıca bu ekranda; Anlık sayaç bilgilerini, Pano sıcaklığını ayrıca opsiyonel olarak su sıcaklığını, motor sıcaklığını,dış ortam sıcaklık bilgilerini, Dinamik ve statik su seviye bilgilerini, Enerji kullanım bilgilerini, birim başına harcanan elektrik bilgisini görebilirsiniz. Koru1000 Maliyet Hesap Detay Ekranı Bu ekranda birim başına maliyeti, aylık ve yıllık fatura tutarının ne kadar olacağını görebilirsiniz.
12 Koru1000 Sistem Ayarları Ekranı Depo Doldurma modu ile depo seviye ölçümüne göre deponun otomatik olarak doldurulması özelliği. 4 adet seviye ayarı: Üst, Alt Seviye, Kritik Üst ve Kritik Alt Seviye. Depo ölçümü için 420 ma seviye sensörü girişi. Uzaktaki depolar için opsiyonel 3G kablosuz depo ölçüm sistemi ve kontrol panosu. Depo seviyesi uzaktaki bir veya birden fazla kuyuya SCADA üzerinden otomatik olarak aktarılır. Basınç Sabitleme Özelliği: Fıskiye ile sulama veya damla sulama sistemlerinde optimum basınç, otomatik olarak basınç sabitleme, ister 10 fıskiye ister 50 fıskiye kullanın ister 100 metre uzaktaki tarlayı sulayın ister 300 metre, her zaman fıskiyeleriniz aynı debi ve düzende çalışır. Yüksek basınçtan dolayı sulama sistemlerinizde problemlerin oluşmasını önler. Enerji Sabitleme Özelliği: Pompanızda kullanılacak enerjiye karar verin ve sadece o kadar enerji gitsin. Durum ne olursa olsun pompanıza aynı enerji gider. Pompa değişimlerinizden önce yapacağınız enerji sabitleme özelliği ile aynı enerjide aynı debiyi alıp alamadığınızı görüp sistem kontrolü yapabilirsiniz. Ucuz Tarifede Çalışma Özelliği: Deponuzu doldururken Koru1000 elektiriğin en ucuz olduğu saatlerde otomatik olarak dolum yapar. Gece depoyu tam dolu tutar, gündüz ve akşam saatlerindeki pahalı tarifelerde kritik alt seviyeye düşene kadar pompa çalıştırılmaz. Tarifenin ucuz olduğu saate kadar yetecek miktarda suyu depoya pompalar sonrasında durur. Böylece ucuz saatlerde depo dolumu yaparak enerji tasarrufu sağlar. Hidrofor modu özelliği ile dalgıç pompanızı direkt olarak genleşme tankı ile sisteminize bağlayıp hidrofor sistemi olarak kullanabilme özelliği Debi Sabitleme Özelliği: Pompanın devri inventör sistemi ile kontrol edilebilmektedir.pompanın çalışma eğrisine uygun debi seçilerek pompa en ekonomik modda çalıştırılır. Birim metreküp maliyette %30'a varan enerji tasarrufu elde edilebilmektedir. Frekans Sabitleme Özelliği: Pompanızın çalışacağı devri ayarlayın ve bırakın. Pompanız sürekli aynı devirde dönsün.
13 Koru1000 Kuyu Çalışma Bilgileri Ekranı SCADA arayüzünde anlık enerji verilerini tüm detayları ile görebilirsiniz. DSİ'nin size tahsis etmiş olduğu yıllık miktardan kalan elektrik veya su tahsisini görebilirsiniz. Ayrıca bu ekranda; Anlık sayaç bilgilerini, Pano sıcaklığını ayrıca opsiyonel olarak su sıcaklığını, motor sıcaklığını,dış ortam sıcaklık bilgilerini, Dinamik ve statik su seviye bilgilerini, Enerji kullanım bilgilerini, birim başına harcanan elektrik bilgisini görebilirsiniz Koru1000 Maliyet Hesap Detay Ekranı
14 Koru1000 Verim Ayarları Ekranı Koru1000 gelişmiş sensör özellikleri ile size birçok ölçümü sunabilmektedir. Bu ekranda pompanızın gerçek hidrolik verimini ve sistem verimini anlık olarak görmeniz mümkündür. Yeni almış olduğunuz bir pompanın gerçek verimini anında görebilirsiniz. Koru1000 Otomatik Çalışma Ayarları Ekranı
15 Koru1000 Seviye Sabitleme Özelliği Yeraltındaki su seviyesinin ne kadar düşeceğini artık kendiniz belirleyebilirsiniz. Yeraltı su seviyesini çok düşürmek enerji kayıplarına neden olmaktadır. Seviye sabitleme özelliği ile pompa yeraltındaki su seviyesini hep aynı noktada tutar. Artık drenaj uygulamalarında gereğinden fazlaseviye düşürmenize gerek yok. İnşaat yapımı esnasındaki drenajlarda seviyeyi tam istediğiniz noktada ayarlayabilirsiniz. Drenaj uygulamalarında enerji maliyetlerinde %50'lere varan tasarruf sağlayabilirsiniz. Koru1000 Emniyet Ayarları Ekranı Detaylı Emniyet Ayarları Frekans, voltaj, akım, debi, dinamik seviye, basınç, motor sıcaklığı, pano sıcaklığı, parametrelerinin alt ve üst değerleri girilir, aralık dışına çıkması durumunda pompa durdurma veya sadece alarm seçeneği vardır. Bu değerlerin dışına çıkması durumunda istenirse belirli bir tahammül süresi verilir. Koru1000 Alarm Ekranı
16 Koru1000 Kuyu Grafik Ekranı Geçmişe yönelik saniye saniye detaylı grafikleri almanız mümkündür. Tüm sayısal veriler grafik olarak istenilen tarih aralığında yüksek kaliteli grafikleme sistemi ile gösterilmektedir
17 Koru1000 Diğer Özellikler İnventörlü Hız Kontrol Sistemi (EMC filtreli su geçirmez, % 10 ekstra güçlü sürücü.) 055 Hz arası vektör özellikli % 220 aşırı yüke dayanıklı güç yarıiletkenleri Enerji Analizörü ile tam güç kontrolü ve izleme sistemi, enerji ile ilgili sorunlarda anında sistem koruması sağlanır. Opsiyonel Elektromanyetik Debimetre: Hassas ve uzun ömürlü yüksek kaliteli debimetre ile ölçüm. Pervane yada kesit daralması olmadığı için enerji kayıplarına sebep olmaz. Yeraltı su seviyesi ölçümü için yüksek kaliteli seviye ölçüm sensörü, paslanmaz çelik gövde, uzun ömürlü paslanmaz çelik diyaframlı ölçüm elementi. Atmosfer basıncı düzeltme özelliğine sahip, kılavuz ölçekli sensör kablosu. Basınç Sensörü: çalışma basıncı 25 Bar'a kadar, seramik diyaframlı ölçüm elementi. 1 cm hassasiyet ile yeraltı su seviyesi ölçümü. Özel buffer sistemi ile koç darbelerinden etkilenmez. Motor Sıcaklık Sensörü 0.1 C ölçüm hassasiyetine sahiptir. Motor gövdesine saplama ile bağlanan termal iletken enjekte edilmiş sıcaklık sensörü ile hızlı algılama. Su geçirmez elektromanyetik korumalı kablo. PT100 uzun ömürlü endüstriyel sıcaklık sensörü. 7' Dokunmatik 800x milyon renkli yüksek çözünürlüklü geniş ekrana sahip operatör paneli. Ethernet tabanlı haberleşme özelliği ve en güncel Koru1000 SCADA arayüz yazılımlarının otomatik olarak yüklenmesi ve güncellenmesi. NH tipi yüksek hızlı 3lü montaja sahip özel kutulu ve
18 Koru1000 Diğer Özellikler kapaklı, kapakta sürgülü voltaj ölçüm kapakları bulunan konvansiyonel ek güvenlik sigortaları. SMS ile kuyu durum raporu alabilme özelliği Her kontrol birimi için ayrı sigorta otomatları 24 V DC çıkışa sahip 2 gün enerji besleme kapasitesine sahip kesintisiz güç kaynağı (Pompa Enerjisi Sağlanmaz) elektrik kesintilerinin uzaktan görülebilmesini ve sistem durumunun sürekli izlenebilmesini sağlar. 3G HSUPA ve wifi haberleşmeli yüksek hızlı modem. Opsiyonel IP Kamera: 640x480 yüksek çözünürlük Koru1000 web SCADA arayüzünden veya cep telefonları ve tablet PC'ler ile kuyunuzu ve trafo sistemini uzaktan izleyebilme. Trafo çalınmalarını önlemek için opsiyonel PIR dedektör girişi ve alarm özelliği. SMS ile hareket bildirimi.
19 Gülük Mah. Nazımbey Bulvarı No: 24A KAYSERİ Tel : (pbx) Fax :
20 Koru1000 Amacı Koru1000 cihazlarının genel amacı sadece kontrol ve yönetim değildir. Herbir Koru1000 modeli uygulanacağı noktadaki karşılaşılabilecek durum gözönüne alınarak, en iyi şekilde kullanıcılara hizmet etmek üzere dizayn edilir. Kontrol noktalarında personel bulunmadığı ve personel gidişininde çok zor olduğu hesaplanarak alınabilecek tüm veriler doğrudan veya sensörlerler alınır ve kontrol edilebilecek tüm özellikler kontrol edilir. Bütün kontrol noktalarında enerji verimliliği ile ilgili tüm unsurlar düşünülmüştür. Verimlilik ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilmesi ve basitçe kullanıcıların anlayabilmesi için çeşitli raporlama ve grafikleme yazılımları sağlanır. Kontrol noktalarındaki cihazların hiçbir insan müdahalesi olmadan yönetilebilmesi ve kendi kendine en iyi ve en optimum şekilde işleyebilmesi, arıza durumunda kendi önlemlerini alabilmesi ve sadece arıza yada özel durumlarda uyarı ve servis personeli talebi yapması ana hedeftir. KORUBİN CİHAZLARI