Kaçak Akım Rölesi Hergün Aynı Saatte Atıyor | Sayfa 2 | Kontrol Kalemi Forumları
Konbuyu başlatan akinkalayci
kacak akim rolesi kar
Konu duzenlenmistir. Farkli baslik altinda tartisilmasi daha dogru olacaktir. Saygilar...
‘‘Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz !’’
KAR rölesini attıran bütün sebepleri tek tek deneyerek arızayı bulmak lazım o zaman.
Ustalarım da söylemiş muhtemelen sorun nötr hattıyla ilgili olmalı.
Sebep ve çözüm bayağı bir derinmiş anlaşılan
Bir iki düzeltme yapmak istiyorum, KAR olur olmaz zamanlarda atmıyor, şöyle özetleyeyim:
%90: eğer bulaşık makinesi prizdeyken, sokak aydınlatmaları yandığı anda
%10: eğer bulaşık makinesi prizde değilken, sokak aydınlatmaları yandığı anda
Yani sadece sokak aydınlatmaları yandığı anda atıyor. Ama makine prizde değilse 30 günde 5 kez oluyor bu, prizdeyse 30 günde 25 kez.
Sokak aydınlatmalarına bağlı olduğu için de, atarsa bile günde sadece 1 kez oluyor, ikinci kez atmıyor.
İlave rastgele zamanlarda atma yok. Ve atar atmaz kaldırıyorum, kaldırmaya direnç (yani tekrar atma veya sigorta kolunun boşa kalkması) gibi bir durum da yok.
Bulaşık makinesini "o prizden" çıkart,
Fişin ve prizin büyük ihtimalle nemden dolayı bu sorunlara sebep oluyor.
Bulaşık makinenin garantisi devam ediyorsa servis kabloyu değiştiriyor. Garanti bittiyse "L tipi" bir fişle değiştir.
Topraklı prizi yenisiyle değiştir.
Bulaşık makinesinin çalışırken arkası ısınıyor. Genelde de makinanın fiş ve prizi tam bu alanda oluyor. Isı değişiklikleri bu alanda nemlenmeye, nemlenmede bu tür sorunlara sebep oluyor. Evde rutubet varsa veya makinanın pis su hortum bağlantısı uygun değilse (hortumu bazen lavabo sifonuna değilde, dairenin pis su tesisatında, sadece makina için yapılmış pis su ucuna bağlıyorlar. Bu bağlantıda kullanılması gereken adaptör conta ya hiç kullanılmıyor yada sızdırmazlığı sağlayamıyorlar) bu oluşum hızlanıyor. Nemlenmenin başka sebepleride olabiliyor ancak genelde bu 2 sebep.
Eğer elektrik tesisatında kaçak akımı (30 ma) oluşturan başka bunun gibi noktalar yoksa, iş bu priz ve fişi değiştirmekle bitecek. Mutfak ve banyodaki, nemlenme olan/olabilecek noktalardaki - özellikle devamlı takılı olanlar- prizleri bu açıdan kontrol etmeni öneririm.
Bu arada muhtemelen eski KAK Rölesi zaten görevini yapmıyordu, 30 ma her üründe 30 ma dir. Yenisindeki sorun için seni arayıp telefonda "30 ma olması gereken eşik değer bazen 20, bazen 25 olabiliyor" diyen kişide muhtemelen serserinin biridir
Sokak lambaları devreye girdiğinde (bu her gün hemen hemen aynı zamana denk gelir, zaten sende saatini yazmışsın) anlık olarak voltajın düşmesine sebep olur. Bu anda senin evdeki 'kaçak akımı oluşturan sebep' biraz daha fazla akım çekmek ister. Zaten normal zamanda 30 ma değerine yakın yerlerde dolaştığı için (bu bir tahmin) anlık olarak eşik değeri geçer ve KAKR atar.
Son düzenleme: 8 Eki 2019
Yenisindeki sorun için seni arayıp telefonda "30 ma olması gereken eşik değer bazen 20, bazen 25 olabiliyor" diyen kişide muhtemelen serserinin biridir
Siemens'te mühendisti kendisi
Boşver takılma o noktaya. Bulaşık makinenin fişini ve prizini değiştir bence. Kolay gelsin.
Konu düzenlendi diyorsunuz . Küfür ve hakaret kesinlikle içermediği halde bütün mesajlarım silinmiş. Kusura bakmayın ama benim emek vererek yazdığım ve konu hakkında görüş belirttiğim mesajları silmeniz çok kaba bir tavır.
Madem böyle mesaj temizliği yapacaksınız , kendi şahsi deneyimlerini teknik bir bilgi ve veri gibi forumda paylaşanların mesajlarını en başından silin de bizim güzel vaktimiz heba olmasın . Saçmalıklara cevap vermeye uğraşmayalım .
Tepkiler: sami inci ve arkaplan
Hakaret edenin ve buna çanak tutanin karşılıklı raporları gereği mesaj silindikten sonra maalesef diğer cevaplar havada kalıyor kim kime cevap vermiş sacmasapan bir durum çıkıyor. O yüzden geriye dönük siliniyor. Kusura bakmayın durum bundan ibaret. Saygılar
Tam Türk usulü adalet . Diyecek laf bulamıyorum . Kanlı bıçaklı kavga edenlerin yanında bulunanların da üzerine kan sıçramış . Onlara da cezai müeyyide uygulayalım .
Sonuç ne oldu, merak ettim?
Sezon finalinde herhalde !!!
Ya yakinda yada bitti
T Kaçak akım rölesi atması Elektrik Genel 10 Pazartesi saat 09:51'de
Kaçak akım rölesi 300ma Akıllı Bina Otomasyonu 11 15 Eki 2019
Davul fırın çalıştıktan 25 dk sonra kaçak akım rölesi attırıyor Isıtıcılar 5 4 Eki 2019
Y Elektrik Gidip Gelmesinde Birden Fazla Dairede Kaçak Akım Rölesi Atıyor Elektrik Genel 29 21 Eyl 2019
A 10 MA Kaçak Akım Rölesi Nerden Alabilirim? Elektrik Genel 16 17 Eyl 2019
Kaçak akım rölesi Elektrik Genel 29 17 Ağu 2019
K Sürekli atan kaçak akım koruma rölesi Elektrik Genel 2 7 Ağu 2019
Z Kaçak Akım Rölesi Hakkında sorunum Elektrik Genel 23 25 Tem 2019
Sıcak suyu açınca kaçak akım rölesi atıyor Isıtıcılar 8 15 Tem 2019
C Akıllı sayaç ve kaçak akım rölesi Elektrik Genel 3 8 Tem 2019
Davul fırın çalıştıktan 25 dk sonra kaçak akım rölesi attırıyor
Sürekli atan kaçak akım koruma rölesi
Kaçak Akım Rölesi Hakkında sorunum
Sıcak suyu açınca kaçak akım rölesi atıyor
Akıllı sayaç ve kaçak akım rölesi
0-24V Ayar Yapmak Mümkün mü?
O.g ölçü hücresi
En son: fahrikem
Topraklama Projelerinde kullanılan bu bölüm neyi anlatıyor?
Başlatan Kaan Tireli
Reçineye gömülmüş elektronik kartlar
Başlatan Under Ground
Yük Asansörü 2 tonluk
Başlatan SERKAN KARAMAN
Mikrodenetleyicinin Alternatif Fonksiyonları
Toplam: 1,906 (Kullanıcı: 86, ziyaretçi: 1,820)