Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar
Download "Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar"
1 Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar tarafından yapılmalıdır. Brülör üzerinde çalışmadan önce, elektrik beslemesi kesilmelidir. Talimatlara harfiyen uyulmadığı takdirde, tehlikeli bir kaza oluşabilir.2 23 BRÜLÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ BGN 40 M/DSPGN 350 M/DSPGN MODELLER TEKNİK BİLGİLER BGN 40M BGN 60M BGN 100M BGN 120M BGN 150M DSPGN DSPGN DSPGN DSPGN DSPGN ISIL KAPASİTE MAX MIN kw MAX m ³/h DOĞAL GAZ AKIŞ DEBİSİ MIN m ³/h MAKSİMUM DEBİDE REGULATOR VALF GİRİŞ BASINCI GİRİŞ BASINCI (doğal gaz) (Natural Gas) MIN mbar ELEKTRİK BESLEMESİ Volt 3 N ~ 3 N ~ 3 N ~ 3 N ~ 3 N ~ FAN MOTOR kw 0,37-50Hz 1,1-50Hz 1,1-50Hz 1,5-50Hz 2,2-50Hz 2800 r.p.m r.p.m r.p.m r.p.m r.p.m. ATEŞLEME TRAFOSU 8 kv 8 kv 8 kv 8 kv 8 kv 30 ma 30 ma 30 ma 30 ma 30 ma KONTROL KUTUSU LFL LFL LFL LFL LFL ALEV DETEKTÖRÜ İYONİZASYON PROBU MODELLER TEKNİK BİLGİLER BGN 200M BGN 250M BGN 300M BGN 350M DSPGN DSPGN DSPGN DSPGN ISIL KAPASİTE MAX MIN kw MAX m ³/h AKIŞ DEBİSİ (DOĞAL Gaz) MIN m³/h MAKSİMUM DEBİDE DEBİDE REGULATOR VALF GİRİŞ BASINCI GİRİŞ BASINCI (doğal gaz) (Natural Gas) MIN mbar ELEKTRİK BESLEMESİ Volt 3 N ~ 3 N ~ 3 N ~ 3 N ~ FAN MOTORU kw 3-50Hz 7,5-50Hz 7,5-50Hz 7,5-50Hz 2800 r.p.m r.p.m r.p.m r.p.m. ATEŞLEME TRAFOSU 8 kv 8 kv 8 kv 8 kv 30 ma 30 ma 30 ma 30 ma KONTROL KUTUSU LFL LFL LFL LFL ALEV DETEKTÖRÜ İYONİZASYON PROBU 5 34 45 56 67 GAZ YOLUNUN MONTAJI BGN M /DSPGN BGN M/DSPGN COMIST 72MM-MG-DSPGM BGN M/DSPGN COMİST MM-MG- MNM- DSPGM- DSPNM 78 BRÜLÖRÜN KAZANA MONTAJI UYARI Filansı sıkarken iç yüzeylerin birbirleriyle paralel olacak şekilde denk getirmek çok önemlidir. Kilitleme sistemi oldukça etkin olduğundan cıvataları çok sıkmayın. Filansı kilitleme cıvatalarını sıkarken,yanma başlığının yatay konumda olması için brülör gövdesini kaldırarak tutun. NOT : Eğer ön ısıtma tankı biraz eğimli ise (yakıt çıkış tarafı memeye doğru daha yüksek ) brülör uygun bir şekilde yerleştirilmiştir.bu eğim tank içinde gaz oluşma ihtimalini önler.ön ısıtma tankında gaz oluşumu, yakıtı basınçlandırmak için gerekli zamanı epeyce arttırır ve bu yüzden brülör kolayca kilitlenebilir.brülörü kazana monte ederken bu eğimi bozmamak için özel bir çaba göstermek gereklidir. 89 ALÇAK BASINÇ GAZ BESLEME SİSTEMİ (maks. 400 mm SS ) Kapak-filtre-sabitleyici- titreşim alıcının açılabilir pozisyondaki montajı için genel diyagram Üst g örünüm Titreşim önleyici Yan görünüm Kazan Boru bağlantısı Kapak Brülör Kapak açılış yönü Brülör kazana doğru bir şekilde bağlandığında gaz hattının birleştirilmesine geçilir. Gaz hattının boyutları; uzunluğa, gaz debisine ve yol kayıplarının 5 mm SS nu geçmemesi ile orantılıdır. Aynı zamanda brülör genel denemelerinde önce sızdırmazlık ve uygunluk bakımından mükemmelce test edilmelidir. Brülörün kolayca sökülebilmesi ve kazan kapağının açılabilmesi için brülör yakınındaki boru hattında uygun rakorlar kullanmak zorunludur.kesme vanası,gaz filtresi, basınç stabilizatörü veya basınç regülatörü (besleme basıncı 400 mm SS dan fazla ise) ve titreşim alıcı tesisata yerleştirilmelidir. Bu gerekli parçaların brülöre yakın olarak gaz boru hattına yerleştirilmesi için aşağıdaki pratik bilgiler yararlı olacaktır. 1-) Ateşlemede büyük basınç düşmelerinden kaçınabilmek için,brülör ile stabilizatör veya regülatör arasında 1,5-2m mesafe olmalıdır. 2-) Bu parçalar yatay borular üzerine yerleştirilmelidir. Bu temizleme sırasında pisliklerin boruya veya stabilizatöre girmesini engeller. 3-) Basınç stabilizatöründen en iyi performansı alabilmek için filtreden sonra yatay olarak yerleştirilmesi tavsiye edilir.bu yolla,stabilizatörün mevcut hareketli parçasının (kapak) düşey hareketi çabuktur. Stabilizatörün düşey boruya bağlanması ile hareketli parçanın hareketli yatayda olduğu durumda sürtünmeden dolayı harekette gecikme olabilir. 4-) Brülörün gaz yoluna sökülebilir parçadan önce bir dirsek monte etmeyi tavsiye ederiz. Bu yerleşim, sökülebilir parça açıkken kazan kapağının açılmasına olanak verir. Küresel vana Filtre Regulatör (Basınç sabitleyici) 910 UNI e uygun gaz boruları için maksimum basınç kaybı 5 mm. SS. olduğu takdirde metan (d=0.85) için gaz akış debisi (m3/h) çizelgesi Metre cinsinden uzunluk Debi m3/h 1011 Doğal ga z debisi m /h 3 ORTA BASINÇ GAZ BESLEME SİSTEMİ (Bir kaç bar) Yüksek debi gerektiğinde,gaz Dağıtım Firması basınç düşürücü ve sayaçtan oluşan bir ünite bağlanmasını talep eder ve sonra ortalama basınçta (birkaç bar) gaz dağıtım hattına bağlanır. Bu ünite Gaz Dağıtım Firmasının kesin talimatlarına uygun olarak ya kullanıcı yada Gaz Dağıtım Firması tarafından temin edilir.bu ünitenin basınç düşürücü brülörün normal basınç değerine göre hesaplanmış gerekli maksimum gaz debisini sağlayacak büyüklükte olmalıdır.tecrübeyle,yüksek debide brülör bekleme durumuna geçtiği zaman oluşan çok hafif basınç yükselmelerini görebilmek için geniş kadranlı basınç düşürücü kullanılması önerilir.(standartlar,gaz vanalarının bir saniyeden kısa zamanda kapanmasını gerektirir.) İşaret edildiği gibi brülör için hesaplanmış maksimum debinin 2 katı debiyi (m3/h) geçiren bir basınç düşürücü kullanılmasını tavsiye ederiz. Eğer birden fazla brülör kullanılması gerekiyorsa, her birinin kendi basınç düşürücü olması gerekir. Bu da sadece bir brülör devredeyken dahi sabit seviyede gaz besleme basıncını temin etmeyi sağlar. Sonuç olarak; debiyi dolaysıyla yanmanın doğru ayarlanmasını sağladığından verimi de arttırır.gaz borusunun boyutları, geçirmesi gerekli gaz debi miktarına uygun olmalıdır. Yol kayıplarının düşük seviyede (brülörün gaz basıncı değerinin %10 undan büyük olmamalı) olmasını tavsiye ederiz. Akılda tutulmalıdır ki, brülör durduğu zaman yol kayıpları mevcut basıncın üzerine eklenecektir ve bu nedenle takip eden çalışma boru hattı kayıpları kadar yükselmiş basınçla olacaktır. Brülör durduğunda (çabuk kapatan gaz vanaları) basınç değeri kabul edilemez seviyelere yükselirse, düşürücü ve brülörün ilk vanası arasına otomatik tahliye vanası konmalı ve tahliyesi uygun bir yerden havaya boruyla taşınmalıdır. GAZ DEBİSİNE VE BORUNUN UZUNLUĞUNA GÖRE BORU Ç APININ HESAPLANMA DİYAGRAM I Metre cinsind en borunu uzunluğu Taşıma borusunun açık havaya açılan ucu uygun bir yerde olmalı, yağmurdan korunmalı için flame traplı olmalıdır.tahliye vanası,basınç fazlalığının tamamını boşaltacak şekilde ayarlanmalıdır.bt 8058 gaz borusu boyutları diyagramına bakınız.ayrıca brülörün yakınına küresel kesme vanası, gaz filtresi, titreşim alıcı ve flanşlı bağlantı konmalıdır. Inç cinsinden borunun çapı MmSS basınç düşüşü 1112 BİRDEN FAZLA BRÜLÖRÜN ORTALAMA BASINÇTAKİ GAZ BORU HATTINA BAGLANTI DİYAGRAMI 1) Ölçme ve düşürme ünitesi 2) Kesme vanası 3) Filtre 4) Düşürücü 5) Sayaç 6) Acil durum kesme vanası(bina dışına kurulmalı) 7) Küresel vana 8) Filtre 9) Son düşürücü veya sabitleyici 10) Titreşim alıcı 11) İkili flanş D=basınç sabitleyici ve flanş arasındaki mesafe(yaklaşık 1.5-2m) BRÜLÖRÜN ORTALAMA BASINÇTAKİ GAZ BORU HATTINA BAGLANTI DİYAGRAMI 1) Ölçme ve düşürme ünitesi 2) Kesme vanası 3) Filtre 4) Düşürücü 5) Sayaç 6) Kafes telli alev tutucu 7) Otomatik açan aşırı basınç tahliye valfi (açıktır ki dışarıda uygun bir yere boşaltma yapmalıdır) 8) Acil durum kesme vanası (bina dışında) 9) Küresel vana 10) Titreşim alıcı 11) İkili flanş 1213 ELEKTRİK BAĞLANTILARI Tavsiye edilen,bütün elektrik bağlantılarının flexıble elektrik kabloları ile yapılmasıdır. Elektrik hatları sıcak parçalardan yeterli uzaklıkta olmalıdır.elektrik hattı brülörün frekansına ve voltaj değerine uygun bir üniteye bağlanmalıdır. Ana hattı kontrol edin,sigortalı (mutlaka) şalter ve akım sınırlayıcı (eğer gerekliyse) kapasiteleri,brülörün çekeceği maksimum akımı kaldıracak seviyede olmalıdır. Ayrıntı için her brülör için özel elektrik diyagramlarını dikkate alın. DOĞALGAZ İLE ORANSAL ÇALIŞMASI TANIMI Kontrol kutusu & İlgili programlayıcı Emniyet zamanı KONTROL KUTUSU DEĞERLERİ Damper açıkken ön süpürme zamanı Ön Ateşleme Sonraki Ateşleme sn sn sn sn sn LFL , alev ile modülasyon başlaması arası zamanı Debi ayarlama aralığı 1 ile 1/3 arasındadır. Brülörde debi regülatörü minimum pozisyonla olmadığı zaman brülörün ilk çalışmasını durduracak bir mikro switch e sahiptir.ateşlemeden önce,hava açılması ile yanma odası ön süpürme işlemi başlar(standartlara göre) Ön süpürme safhası bittiğinde hava süpürme basınç şalteri yeterli basıncı ölçerse ateşleme trafosu devreye girecek ve takiben ateşleme (pilot) vanası ve emniyet vanası açılacaktır. Gaz yanma başlığına ulaşır,fan tarafından sağlanan hava ile karışır ve ateşlenir.debi,ateşleme alevi (pilot)vanası ile oransal çalışan akış regülatörü ile ayarlanır. Ateşleme trafosu,ateşleme alevi ve emniyet vanaları devreye girdikten sonra devreden çıkar. Şu anda brülör sadece pilot alevle çalışmaktadır. Alevin devamlılığı (varlığı) ilgili kontrol elemanları(aleve dalmış iyonizasyon çubuğu veya UV hücresi)ile tespit edilir.röle programı kapama pozisyonuna geçer ve debiyi (gaz/hava) ayarlayan servomotora enerji verir; brülör şimdi minimum çıkış ile çalışmaktadır. Eğer modülasyon probu izin verirse (kazan içinde mevcut değerden daha yüksek değere ayarlanmış sıcaklık ve basınç değeri) gaz/hava debisini ayarlayan servomotor dönmeye başlar ve brülörün ayarlanmış maksimum debisine ulaşıncaya kadar gaz debisinin ve ilgili yanma havasının yavaş-yavaş artışını belirler. NOT : Hava/gaz debisini ayarlayan servomotorun V kamı derhal ana gaz valfine enerji verir ve bu da tamamen açık pozisyona dönmüş halidir. Gaz debisi ana vana tarafından belirlenir. Brülör, basınç ve sıcaklık, modülasyon cihazının (basınç salteri veya termostat) ayarlandığı üst değere ulaşıncaya kadar maksimum debi pozisyonunda kalır; ulaştığında modülasyon motoru tersyönde dönecektir.modülasyon motorunun ters yönde dönmesi,yakıt beslemesi ve yanma havasının azalmasına neden olur.ters yönde dönme ve bu debi azalışı kısa aralıkla oluşur. Bu manevra ile modülasyon sistemi kazana verilen ısı miktarı ile kazanın verdiği kullanılan ısı miktarı arasında dengeleme yapmaya çalışır.bu noktadan sonra kazan üzerindeki modülasyon cihazı( termostat veya basınç şalteri) istenen değişiklikleri tespit eder ve gaz/hava debisini ayarlayan modülasyon motorunu devreye sokarak yakıt ve yanma havası debisi ayarını otomatik olarak yapar.bu arttırma veya azaltma yönünde dönerek olacaktır. Böylece gaz debisi ve ilgili yanma havası minimum değere ulaşıncaya kadar yavaş yavaş döner.debi minimumda iken eğer sıcaklık veya basınç değeri kapama elemanlarının (termostat veya basınç şalteri ) ayarlanmış üst değerine ulaşırsa brülör bekleme pozisyonuna geçecektir. Sıcaklık veya basınç değeri kapama elemanlarının müdahale ettiği ayarlanmış üst değerinden aşağıya düşerse brülör biraz önce anlatılan programa göre tekrar çalışmaya başlar. NOT: Eğer ilk alev vanası(pilot) açıldıktan 2 saniye sonra alev oluşmaz ise kontrol kutusu blokeye geçer (brülör tamamen durur ve ilgili uyarı lambası yanar) Kontrol kutusunu blokeden çıkartmak için reset düğmesine basın. 1314 GAZ DEBİSİ AYAR DETAYI BGN M / DSP GN COMIST MM / DSP GM / MG N BT 8816/1 Çentik, kelebek vananın pozisyonunu gösterir KELEBEK VANALI MODÜLASYONLU BRÜLÖRLERDE GAZ DEBİSİ AYAR DETAYI BGN M / DSP GN COMIST MM / MNM / DSP GM / DSP NM N BT 8813/1 Çentik, kelebek vananın pozisyonunu gösterir 1415 DOĞALGAZ İLE İLK ÇALIŞTIRMA VE AYAR 1) Brülörü gaz hattına bağlarken, eğer daha önce yapılmamışsa, gerekli ölçümleri alarak ve kapı ve pencereleri açarak borulardaki havayı boşaltmak gerekir. Boru hattının brülöre yakın kısmındaki bağlantı parçasını açın ve gaz kesme vanalarını hafifçe açın. Tipik gaz kokusunu alıncaya kadar bekleyin ve sonra vanayı kapatın. Odadaki gazın çıkması için gerekli zaman boyunca bekleyin ve sonra brülörün gaz hattı bağlantısını tekrar yapın. 2) Kazanda su olduğunu ve damperlerin açık olduğunu kontrol edin. 3) Yanma sonu ürünlerinin rahatça çıktığından (kazan ve baca damperleri açık) emin olun. 4) Brülör için ve elektrik bağlantıları (motor ve ana hat) için gereken değere karşılık gelen elektrik hat geriliminin uygun voltaj değerine göre önceden ayarlandığını kontrol edin. Yapılmış tüm elektrik bağlantılarının bizim kablolama diyagramımıza uygun yapıldığını kontrol edin. 5) Yanma başlığının, yanma odası içine üretici tarafından istenen miktarda girdiğinden emin olun. Yanma başlığı üzerindeki havayı, gerekli yakıt besleme miktarı için uygun pozisyonda kestiğini kontrol edin. (Disk ve başlık arasındaki hava geçidi, düşük yakıt beslemesi durumunda fark edilir şekilde azaltılmış olmalıdır. Tersi durumda, eğer yakıt beslemesi gayet yüksekse disk ve başlık arasındaki hava geçidi açık olmalıdır.) Yanma başlığı ayarı bölümüne bakın. 6) Ayar değerini ölçmek için gaz basıncı çıkışına uygun ölçüm aralığı olan bir basınç ölçeri bağlayın. (Eğer istenen basınç miktarı uygunsa su sütunu olarak ölçen bir manometre bağlayın. Düşük basınçlar için el cihazları kullanmaktan kaçının.) 7) Ateşleme alev vanası (pilot) ile birleşik debi regülatörünü açın (gerekli olduğu miktarda). Eğer brülör sadece doğalgaz ile çalıştırılıyorsa yanma havası ayar damperinin doğru pozisyonda olduğunu saptamak gerekir.aksi halde ayar diskindeki vidaları ayarlayarak değiştirme işlemi yapılır. 8) Gaz ve hava debisini ayarlayan vidalar bulunan diskin üzerinden koruma kapağını çıkarın ve kilitleme vidasını gevşetin. 9) Brülör panel şalteri 0 konumunda ve ana devre kesici açıkken, kontaktörü elle kapatın ve motorun doğru yönde çalıştığını kontrol edin. Gerekirse 3 fazlı motoru besleyen hattın iki kablosunun yerini değiştirerek dönüş yönünü ters çevirin. 10) Şimdi, kontrol panel şalterini aktif hale getirin ve modülasyon şalterlerini MIN (minimum) ve MAN (elle kumanda) konumlarına ayarlayın. Bu durumda kontrol kutusuna gerilim gelir ve program, Çalışmanın Tanımı bölümünde anlatıldığı gibi brülörün çalışmasını sağlar. Not: Ön süpürme, klapenin açık konumunda sağlanır ve bundan dolayı bu işlem sırasında ayar servomotoru çalışır ve klapeyi, maksimum ayara kadar tamamen açar. Devamında,debiyi (gaz/hava) ayarlayan servomotor minimum pozisyonuna geri döner. Modülasyon minimum pozisyona döndüğünde kontrol kutusu transformatör ve ateşleme (pilot) gaz valflerini çalıştırarak ateşleme programına devam eder. Ön süpürme safhası boyunca, hava basınç kontrol şalterinin pozisyonunun değiştiğinden emin olun.(basıncın algılanmadığı kapalı pozisyondan hava basıncının algılandığı kapalı pozisyona geçmelidir.) Eğer hava basınç şalteri yeterli basıncı algılayamazsa (pozisyonu değişmez), ateşleme transformatörü ve alev gaz vanaları çalışmaz ve bu durumda kontrol kutusu kilitlenir. Gaz hattı giriş borularında hala hava olduğundan ve kararlı alev oluşumundan önce bu havanın boşaltılması gerektiğinden ilk aşamada bazı blokelerin olmasının normal olduğunu unutmayın. blokeyi çözmek için reset düğmesine basın. UV HÜCRESİ Eğer alev dedektörü UV hücresine sahip ise aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.brülör derhal kilitlenerek durur.hafif bir yağlanma UV fotosel ampulü içinden ultraviyole ışınlarının geçişini etkiler; bu da hassas elemanın ısınımı almamasından dolayı düzgün olarak çalışmasını önler. Eğer ampul mazot, fuel oil vs ile kirlenmişse hassas bir şekilde temizleyin.basit bir parmak temasının bile UV fotoselin çalışmasını etkileyecek şekilde hafif bir yağlanmaya neden olacağını unutmayın. UV fotoseli sıradan bir aydınlatma ışığını veya gün ışığını görmez. Hassasiyet kontrolü bir alev (çakmak,mum) veya bir ateşleme trafosunun elektrotları arasında oluşan elektrik deşarjıyla yapılabilir.düzgün bir çalışma elde etmek için UV fotosel akım değeri yeterli kararlılıkta olmalıdır,ve kontrol kutusu için gereken minimum değerin altına düşmemelidir.sözü edilen değer elektrik devre şemasında görülmektedir. Sabitleme klapesi yardımıyla, fotoselin içinde bulunduğu gövdeyi kaydırarak (eksenel yönde veya döndürerek) en iyi pozisyonunu deneyerek bulmak gerekebilir.uv fotoselin bağlı olduğu kabloların birinin uygun ölçekli ampermetre bağlayarak kutuplaşma (+ ve -) kontrol edilmelidir. LFL kontrol kutusu için hücre akım değeri 70 ile 630 mikroamper arasında olmalıdır. 11) Brülör minimumda yakıldığında,derhal alevin mevcudiyeti ve oluşumu gözle kontrol edilmelidir, ve gerekli düzeltmeler gaz ve hava sağlayıcı regülatörleri ayarlayarak yapılmalıdır. Devamında gaz debisi miktarını metreden okuyarak kontrol edin.gerekliyse yukarda anlatılan metotla gaz ve yanma havasını düzeltin.yanmanın doğru oluştuğunu uygun özel cihazlar kullanarak kontrol edin.doğru gaz/hava oranı methan için; brülörün minimumda karbondioksit miktarı (CO2) en az %8, brülörün maksimumunda ideal miktar CO2 %10 veya O2 %3 olmalıdır.baca gazındaki karbon monoksit (CO) miktarının izin verilen maksimum miktar olan % 0,1(1000 pom) den düşük olduğu mutlaka kontrol edilmelidir. 12) Minimum da ayarları yaptıktan sonra, modülasyon şalterini MAN (elle kumanda) ve MAX pozisyona getirin. 13) Servomotorun yakıt/hava debisi ayarı başlar; üzerinde ayarlama vidaları bulunan diskin yaklaşık 12 derecelik açıya (bu üç vida adımına denk gelir) ulaşıncaya kadar bekleyin ve sonra modülasyonu durdurup şalteri 0 pozisyonuna döndürün.alevi ve devamlılığı gözle kontrol edin,gerekiyorsa ayar diskinin ayar vidaları ile çalışarak yanma havası ve gazı 1516 ayarlayın. Yukarıda tariflenen operasyonun adımları tekrar edilmeli ve (diskin 12º lik konuma geçtiği zaman) bütün modülasyon boyunca her seferinde yakıt/ hava oranları ayarlanmalıdır.yakıt beslemesinin artışının kademe-kademe olduğundan ve modülasyonun sonunda maksimum beslemeye ulaşıldığından emin olun. Modülasyon işleminin iyi şekilde kademelendirmesini sağlamak gereklidir.yakıtı sağlayan vidaların pozisyonunun,gerekli kademelendirmeyi sağlayacak şekilde ayarlanması gerekebilir. 14) Daha sonra brülör maksimumda iken uygun aletlerle yanmayı kontrol edin.eğer gerekliyse daha önceden yapılmış ayarları (hava ve gaz) CO2 maks: %10, O2 min: %3, CO maks: %1 olacak şekilde yenileyin. 15) Gözle kontrolden sonra ayrıca modülasyon işleminin birkaç noktasında yanmayı uygun cihazlarla kontrol etmeyi ve gerekli ise ilgili ayarları değiştirmeyi öneririz. 16) Modülasyon işleminin otomasyonunu AUT-O-MAN şalterini AUT pozisyonuna ve MİN-0-MAX şalterini 0 pozisyonuna getirerek kontrol edin.bu yolla,eğer brülör geliştirilmiş iki kademeli modeli 2. kademe termostatı veya basınç şalterinden emir alır.(modülasyonlu modelde Elektronik kontrollü regülatör RWF..bölümüne bakın) 17) Hava basınç şalteri,hava basıncı doğru olmadığı taktirde gaz valfini açılmasını engelleyecek fonksiyona sahiptir.basınç şalteri brülördeki hava basıncı yeterli değere ulaştığında kontağı kapatarak çalışmaya ayarlanmış olmalıdır.basınç şalterinin bağlantı devresi kendi kendini kontrol etmesine neden olur,bu nedenle fan durduğunda (brülörde hava yokken) kontağın kapatmayı sağlaması gereklidir.aksi halde kontrol kutusu devreye girmez(brülör durur) Eğer hava basınç şalteri kalibre edildiği değerden daha büyük değeri okumazsa ekipmanlar çevrimi tamamlar.fakat ateşleme trafosu çalışmaz ve gaz vanaları açılmaz ve brülör bloke olarak durur.hava basınç şalterinin düzgün çalıştığını kontrol etmek için,brülör birincil alevde çalışırken ayar değerini brülörü kilitlediği ana kadar arttırmak gereklidir. Reset düğmesine basarak brülörü tekrar çalıştırın ve hava basınç şalterini ön süpürme devresinde iken mevcut hava basıncını algılayabileceği değere ayarlayın. 18) Gaz basıncı kontrol şalteri (minimum ve maksimum) gaz basıncı istenen ayarlar arasında olmadığı zaman brülörün çalışmasını önleyecek fonksiyona sahiptir. Basınç şalterinin özel fonksiyonları nedeniyle minimum basınç kontrol şalteri ayarlandığından daha yüksek bir basınçla karşılaştığında,maksimum basınç kontrol şalteri ile ayarlandığından daha düşük bir basınçla karşılaştığında kontağı kapatmalıdır.bu nedenle minimum ve maksimum gaz basınç şalteri ayarları brülörün çalışması sırasında sık yapılan ölçüm değerlerine göre yapılmalıdır. Basınç şalteri elektriksel olarak seri bağlıdırlar,bu neden gaz basınç şalterinin çalışması (devrenin açık olduğunu anlaması) uygulamanın devamına müsaade etmez. Açıktır ki brülör çalışıyorken (alev mevcutken) basınç şalterinin herhangi birinin çalışması (devrenin açık olduğunu anlaması) brülörün durmasına neden olur. Brülörün ilk ateşlemesinde,basınç şalterlerinin doğru çalıştığının kontrol edilmesi gereklidir. İlgili ayar cihazlarıyla oynayarak basınç şalterinin çalıştığını (devreyi açma) ve dolayısıyla brülörü durdurduğunu kontrol edin. 19) Alev dedektörü UV fotoelektrik hücresini brülör üzerinde oluşturduğu yerden çıkararak kapama işlemini yaptığını kontrol edin. 20) Kazan termostatlarının ve basınç şalterlerinin (onların çalışmaya başlamaları brülörü durdurmalıdır.) performansı kontrol edin. YANMA BAŞLIĞI VE ALEV DİSKİNİN AYARI ( BT 8608/1) Brülör, disk ile başlık arasındaki hava geçişini daha fazla açma veya daha fazla kapatacak şekilde ileriye veya geriye hareket ile ayarlanabilen yanma başlığı ile donatılmıştır. Geçişi kısarak, diskin hava geliş tarafında yüksek basınç oluşturulması, ve dolayısıyla, yüksek hız ve küçük kapasitelerde bile hava türbülansı sağlanabilir. Yüksek hız ve hava türbülansı yakıtın daha iyi nüfuz ederek optimum karışım oluşturmasına ve brülörün düzgün ve kararlı alev ile çalışmasına olanak sağlar. Diskin hava akış öncesindeki yüksek hava basıncı, alev tepmesini önlemek için gerekli olabilir, ve karşı basınçlı kazanlar ve/veya büyük termal yükler ile çalışmada bu basınç uygulamada vazgeçilmez olabilir. Anlaşıldığı gibi, yanma başlığındaki havayı ayarlayan cihazın pozisyonu, daima disk sonrasında kararlı yüksek hava basınç değeri sağlayacak pozisyonda yerleştirilmelidir. Disk ve başlık arasındaki havanın kısacak şekilde ayarlanması tavsiye edilir. Bu işlem, brülör fan emişine hava akış miktarını ayarlayan hava klapesinin makul miktarda açılması ihtiyacını doğurur. Açıktır ki, bu ayarlar, brülör maksimum pozisyonda çalışırken yapılmalıdır. Uygulamada, yanma başlığını orta pozisyona alarak işleme başlanır, brülörü devreye alınır ve önceden bahsedildiği gibi ilk ayar yapılır. Kazanın ihtiyacı olan maksimum kapasiteye ulaşıldığında, yanma başlığı pozisyonunu düzeltme işlemi gerçekleştirilir ; fan emişindeki hava miktarını ayarlayan hava klapesinin makul miktarda açık olduğu durumda, kazana verilen yakıt için uygun miktarda hava akışı sağlamak amacıyla yanma başlığı ileri veya geri hareket ettirilir. Yanma başlığını ileri doğru hareket ettirirseniz (bu,işlem, yanma başlığı ve disk arasında hava geçişini daraltmaya sebep olmakta), geçişi tamamen kapatmayın. Yanma başlığını ayarlarken, diske göre tam merkezde tutun. Dikkat edilmelidir ki, diske göre merkezleme gerçekleştirilmez ise, kötü yanma ve yanma başlığına kısa sürede zarar verebilen başlığın aşırı ısınmasına sebep olacaktır. Brülörün üzerinde bulunan gözetleme deliğinden bakarak bunun kontrolu sağlanabilir. Daha sonra yanma başlığını pozisyonunda sabit tutan vidaları sıkın. Disk ile meme arasındaki mesafe, ki Baltur tarafından ayarlanmıştır, sadece memeden çıkan atomize halindeki yakıtın oluşturduğu koninin diski ıslatması ve kurum oluşturması durumunda değiştirilir. Not : Ateşlemenin düzenli yapılıp yapılmadığını kontrol edin, çünkü yanma başlığı ileri itildiğinde, namlu çıkışında hava o kadar hızlanır ki, ateşleme zorlukla gerçekleştirilir. Bu oluşursa, ateşleme düzenli oluşuncaya kadar ve doğru pozisyonuna 1617 varana kadar yanma başlığını geriye alın, bu pozisyon kusursuz olmalıdır. İlk alevde, zor koşullarda dahi emniyetli ateşlemeyi sağlamak için mutlak ihtiyacı olan hava miktarını sınırlandırma tavsiye edilir. N BT 8608/1 YANLIŞ AYARLAMA Yanma başlığı Geniş hava geçişi açıklığı Yanma havası girişi hava klapeleri neredeyse kapalı yanma başlığını ayarlama ve sabitleme kolları DOĞRU AYARLAMA Yanma başlığı Hava geçişi nispeten kapalı Dikkat: tamamen kapatmayın Yanma havası girişi Hava klapeleri farkedilir şekilde açık yanma başlığını ayarlama ve sabitleme kolları 1718 GAZ SAYACININ OKUNMASI (DOĞAL GAZ) Bülör maksimum kapasitede çalışırken,kazanın ihtiyacı için gereken gaz miktarını kontrol ediniz. Doğalgaz için alt kalorifik değer yaklaşık 8250 kcal/m3 tür. Diğer tip gazların alt ışıl değerleri için gaz dağıtım şirketleriyle görüşünüz. Saatteki tüketim sayaçtan tespit edilir. Temini ölçerken başka kullanıcıların olmadığından emin olunuz. Eğer gaz basıncı 400 mmss den yüksek değil ise sayaçta okunan değer hiçbir düzeltmeye gerek kalmadan alınır. Sayaç camla korunan bir göstergeye sahiptir. Camdan birbirinden virgülle ayrılmış siyah ve kırmızı sayılar görülür.(veya noktayla ayrılmıştır.) Sayaçtan tüketimi ölçerken bir kronometre kullanılabilir.sayacın göstergesindeki son rakam tam olarak merkezde olduğunda, kronometre çalıştırılır. Kronometre çalıştırıldığında göstergedeki rakam not edilir,sonra 60 saniye beklenir ve kronometre durdurulur,sayacın göstergesi yeniden okunur. İkinci okuma ile ilk okuma arasındaki fark bir dakikada tüketilen gaz miktarını gösterir bu sayı 60 ile çarpılarak saatlik tüketim bulunur. ÖRNEK : İlk okuma ve ikinci okuma ise ise fark =1.240 ise 60 la çarpılarak 1.240x60= m3/h bir saatteki gaz tüketimi bulunmuş olur. Sayaçta gösterilen değeri düzeltme: Eğer sayaç 400 mmss dan daha fazla bir basınçta çalışıyorsa bu durumda ölçülen değerin bir düzeltme katsayısıyla çarpılması gerekir.gösterim olarak,sayaçtaki basınca bağlı düzeltme katsayısı aşağıdaki yolla saptanabilir: Sayaçtaki mevcut basınca birim bar olarak 1 sayısı eklenir. NOT: Atmosferik basınç (Atm) değeri 1 ile gösterilir. ÖRNEK 1: Sayaçtaki gaz basıncı 2 bar, düzeltme katsayısı 1+2=3 şöyle ki, eğer sayaçta 100 m3/h bir temin okunduysa bu değer 3 ile çarpılarak geçerli debi 100 m3/hx3=300 m3/h olarak bulunur. ÖRNEK 2: Sayaçtaki gaz basıncı =1.2 bar ise düzeltme katsayısı 1+1.2=2.2 dir.sayaçta okunan debi 10 m3/h ise, bu değer 2.2 ile çarpılarak geçerli debi 10 m3/hx2.2 = 220m3/h bulunur. ÖRNEK 3: Sayaçtaki gaz basıncı =0.3 bar (3000 mmss) ise düzeltme katsayısı 1+0.3=1.3 Debi 100 m3/hx1.3= 130m3/h geçerli debi bulunur. ÖRNEK 4: Sayaçtaki gaz basıncı =0.06 bar (600mmSS) ise düzeltme katsayısı =1.06 dır. Debi =100m3/hx1.06=106m3/h geçerli debi bulunur.sonuç olarak,saatlik debi (m3/h)gazın kalorifik değeri ile çarpılarak kapasite kcal/h olarak saptanır.bu değer kazan için istenen değere uygun veya çok yakın olmalıdır.(doğal gazın alt ısıl değeri =8250 kcal/m3) Brülörün uzun süre kazanın maksimum kapasitesinin üstünde çalıştırılmasına izinizin vermeyiniz (sadece bir kaç dakika ) Brülör iki sayaç okumasından hemen durdurulmalıdır. BRÜLÖRÜN KULLANIMI Brülör tamamen otomatik olarak çalışır;ana şalterin ve kontrol panosu şalterinin kapatılmasıyla devreye girer.brülörün çalışması Çalışmanın tanımı bölümünde tarif edildiği gibi kontrol elemanlarının uyarısı ile kontrol edilir. Brülörün herhangi bir parçası veya sistem düzgün çalışmadığında güvenlik pozisyonu olan bloke pozisyonu devreye girer. Bu nedenle, brülörü blokeden çözüp ve tekrar yeniden çalıştırmadan önce ısıtma sisteminde bir arıza olmadığını kontrol etmek iyi bir pratik olacaktır. Brülör kilitlenmiş pozisyonda süresiz kalabilir. Kontrol kutusunu kilitlemeden çözmek için ilgili reset düğmesine basın. Bloke (yakıt içinde biraz su, borular içinde hava vb.)nedeniyle olabilir. Bu durumda eğer blokeden çözüldüğünde brülör normal uygulamadır. Bununla birlikte bloke peş peşe 3, 4 kez oluyorsa brülörü blokeden çözmeyi denemekte ısrar etmeyin. Arıza nedenini araştırın veya teknik servisi arayın. 1819 KAM AYARLARI İÇİN SQM 10 VE SQM 20 MODÜLASYON KONTROL MOTORLORUNUN AYRINTILARI Kullanılan 3 adet kamın ayarını değiştirmek için ilgili kırmızı halkalara (A-Z-M) müdahale edin. İstediğiniz yöne doğru yeterli güç uygulayarak her bir kırmızı halkayı referans skalasına göre çevirebilirsiniz. Kırmızı halkaların indeksleri, her bir kam için alınan dönme açısını ilgili referans skalası üzerinde gösterir. REFERANS İNDEKSİ KAM MİLİ AYARLANABİLİR KAM LAR Maksimum hava açıklığı Toplam hava kapaması (b rülör bekele m ede) Ate şleme için hava açıklığ ı B= Motor bağlantı ka m milinin giriş ve çıkış kolu (1= giriş, 2= ç ıkış) 1920 MVD.. ve MVDLE MODEL DUNGS GAZ VALFLARI AYAR TALİMATLARI MVD gaz valfları çabuk açar ve kapanır. Gaz Mod. MVD... debisinin ayarı için A kapağını çıkarın ve B somununu gevşetin sonra tornavida kullanarak C vidasını döndürün. Vidayı gevşeterek debiyi arttırır, sıkarak debiyi azaltırız. Ayardan sonra B somununu yerine sıkın ve A kapağını eski pozisyonuna yerleştirin. MVDLE model valfının nasıl çalışır Gaz valflarında bir ilk hızlı açılma stroku vardır.(açma G vidasını kullanarak 0 ile % 40 arasında ayarlanabilir).bu noktadan itibaren tam açılma yaklaşık 10 saniyeden fazla süren bir zamanda yavaşça olur. NOT: Eğer E debi ayar cihazı minimum pozisyonda ayarlanmışsa, ateşleme için yeterli miktarda gaz akışı sağlanamaz. Bu yüzden etkin bir ateşleme elde etmek için E debi kontrol ünitesi maksimum pozisyonda açık olmalıdır. D-Kimlik plakası E- Debi yön göstergesi Mod.MVDLE... İlk çabuk açmanın ayarı: İlk çabuk açmanın ayarı için F koruyucu kapağını açınız ve arka tarafını G pimini döndürmek için bir alet gibi kullanın. Saat yönünde döndürmek gaz debisini azaltır, saat yönünün tersine döndürmek debiyi arttırır. Ayar yapıldıktan sonra F kapağını yerine sıkın. Maksimum gaz debisi ayarı Gaz debi oranını ayarlamak için D vidasını gevşetin ve E düğmesini döndürün. Saat yönüne döndürme gaz debisini azaltır,saat ibresi tersi yönünde döndürme debiyi arttırır.ayardan sonra D vidasını sıkın. H- I - Kim lik p lakası Debi yön göstergesi 2021 LANDIS & GYR SKP B27-SKP B27 MODEL GAZ VALFLERİ AYARLAMA TALİMATLARI VALFLERİN ÇALIŞMASININ AYARI Tek Kademeli Valfler Valf, açılması için sinyal aldığında, pompa çalıştırılmıştır ve üzerindeki manyetik valf kapanır. Pompa pistonun altındaki bir miktar yağı yukarı kısma gönderir, piston aşağı doğru hareket eder, geri dönüş yayı, çubuğu ve kapağını sıkıştırır, vana açık pozisyonda kalır. Pompa ve valf hala gerilim altındadır. Eğer kapama sinyali alınırsa (veya gerilim kesilirse) pompa durur, manyetik valf açarak piston odasının üst kısmında ki basıncın düşmesine izin verir. Kapak gazın kendi basıncı ve geri dönüş yayının kuvveti ile kapalı konuma itilmiştir. Valfin debi karakteristikleri 1 saniyeden daha kısa bir sürede tamamen kapatacak şekilde hesaplanmıştır. Bu tip valflar ile gaz debisi ayarlanmaz(kapalı/açık) Terminaldeki D vidasının IV oturma yeri açık (boş) kontak pozisyonundadır öyle ki bir dış sinyal kontağı için kullanılabilir. A= Aktüatör tanımlama plakası B= Akış yönü göstergesi C= Valf gövdesi tanıtım plakası 2122 HONEYWELL GAZ VANALARI İÇİN TALİMATLAR GAZ VANALARI TİPİ : VE 4000A1 (...A...= Hızlı açar ve hızlı kapatır.) VE 4000A1 valfleri normalde kapalı olan bobinli A sınıfı valflerdir. Brülörlerde ve yanma donanımlarında LPG veya doğal gaz ile çalışan gaz yollarında ON/OFF valf olarak kullanılabilirler. EN 161 için onaylı M.I. ve CE normlarını sağlarlar. Genel Özellikleri: - Valfler normalde kapalıdır. - Debi ayarsızdır, - Hızlı açar ve hızlı kapatır HONEYWELL GAZ VANALARI, UNIVERSAL GAZ VANALARI İÇİN TALİMATLAR ; VE 4000B1 (...B...= Hızlı açar, hızlı kapatır, debi ayarlı) GENEL ÖZELLİKLER - Valfler normalde kapalıdır. - Debi ayarlıdır. - Hızlı açar ve hızlı kapatır VE 4000A1 valfleri normalde kapalı olan bobinli A sınıfı valflardır. Brülörlerde ve yanma donanımlarında LPG veya doğal gaz ile çalışan gaz yollarında ON/OFF valf olarak kullanılabilirler. EN 161 için onaylı M.I. ve CE normlarını sağlarlar. Gaz Debisini ayarlama - Bobinin üst tarafındaki kapağı kaldırın. - En üstte bulunan merkezdeki yuvaya 6 köşeli alyen anahtar yerleştirin. - Akış miktarını arttırmak için saat yönü tersi istikamette / akış miktarını azaltmak için saat yönünde çevirin. - Kapağı yerine takın ve sıkılaştırın. Dikkat - Ayar sadece ehliyetli kimseler tarafından yapılmalıdır. - Valfin kapalı olması için, bobin kablo bağlantılarındaki gerilim 0 volt olmalıdır. 2223 LFL 1.322/1.333 ile BGN DSPGN İÇİN ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI 2324 LFL 1.322/1.333 ile BGN DSPGN İÇİN ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI A1- KONTROL KUTUSU B1- İYONİZASYON ELEKTRODU F1- TERMİK RÖLE H1- İŞLETME LAMBASI H2- ARIZA LAMBASI K1- FAN MOTORU KONTAKTORU KE- HARİCİ KONTAKTOR MV- MOTOR N1- ELEKTRONİK GÜÇ REGÜLATÖRÜ PA- HAVA PRESOSTATI Pm- MİNİMUM GAZ PRESOSTATI PM- MAKSİMUM GAZ PRESOSTATI R10- POTANSİYOMETRE S1- AÇMA KAPAMA ANAHTARI S2- RESET BUTONU S4- OTOMATİK- MANUEL SEÇME ANAHTARI S5- MANUEL MİNİMUM MAKSİMUM ANAHTARI TA- ATEŞLEME TRAFOSU TC- KAZAN TERMOSTATI TS- EMNİYET TERMOSTATI T2-2 KADEME TERMOSTAT X1.- BRÜLÖR TERMİNAL KLAMENSİ X5.B.X5.S- ANA GAZ YOLU BAĞLANTI KONNECTÖRÜ YS- EMNİYET VALFİ YP- ANA VALF YPL- PİLOT VALFİ Y10- HAVA SERVOMOTORU Z1- FİLTRE 2425 LFL 1.322/1.333,LDU11 ile BGN DSPGN İÇİN ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI 2526 LFL 1.322/1.333,LDU11 ile BGN DSPGN İÇİN ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI A1- KONTROL KUTUSU A3- GAZ KAÇAK KONTROLÜ DW- GAZ KAÇAK KONTROLÜ PRESOSTATI B1- İYONİZASYON ELEKTRODU F1- TERMİK RÖLE H1- İŞLETME LAMBASI H2- ARIZA LAMBASI H3- LDU ARIZA LAMBASI K1- FAN MOTORU KONTAKTORU KE- HARİCİ KONTAKTOR MVI- MOTOR N1- ELEKTRONİK GÜÇ REGÜLATÖRÜ PA- HAVA PRESOSTATI Pm- MİNİMUM GAZ PRESOSTATI PM- MAKSİMUM GAZ PRESOSTATI R10- POTANSİYOMETRE S1- AÇMA KAPAMA ANAHTARI S2- RESET BUTONU S3- LDU RESET BUTONU S4- OTOMATİK- MANUEL SEÇME ANAHTARI S5- MANUEL MİNİMUM MAKSİMUM ANAHTARI TA- ATEŞLEME TRAFOSU TC- KAZAN TERMOSTATI TS- EMNİYET TERMOSTATI T2-2 KADEME TERMOSTAT X1.- BRÜLÖR TERMİNAL KLAMENSİ X5.B.X5.S- ANA GAZ YOLU BAĞLANTI KONNECTÖRÜ YS- EMNİYET VALFİ YP- ANA VALF YPL- PİLOT VALFİ Y10- HAVA SERVOMOTORU Z1- FİLTRE 2627 LFL 1.322/1.333,LDU11 ile BGN DSPGN İÇİN ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI 2728 LFL 1.322/1.333,LDU11 ile BGN DSPGN İÇİN ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI A1- KONTROL KUTUSU A3- GAZ KAÇAK KONTROLÜ DW- GAZ KAÇAK KONTROLÜ PRESOSTATI B1- İYONİZASYON ELEKTRODU F1- TERMİK RÖLE H1- İŞLETME LAMBASI H3- LDU ARIZA LAMBASI H2- ARIZA LAMBASI K1- FAN MOTORU KONTAKTORU KE- HARİCİ KONTAKTOR MVII- MOTOR N1- ELEKTRONİK GÜÇ REGÜLATÖRÜ PA- HAVA PRESOSTATI Pm- MİNİMUM GAZ PRESOSTATI PM- MAKS. GAZ PRESOSTATI R10- POTANSİYOMETRE S1- AÇMA KAPAMA ANAHTARI S2- RESET BUTONU S3- LDU RESET BUTONU S4- OTOMATİK- MANUEL SEÇME ANAHTARI S5- MANUEL MİNİMUM MAKSİMUM ANAHTARI TA- ATEŞLEME TRAFOSU TC- KAZAN TERMOSTATI TS- EMNİYET TERMOSTATI T2-2 KADEME TERMOSTAT X1.- BRÜLÖR TERMİNAL KLAMENSİ X5.B.X5.S- ANA GAZ YOLU BAĞLANTI KONNECTÖRÜ YS- EMNİYET VALFİ YP- ANA VALF YPL- PİLOT VALFİ Y10- HAVA SERVOMOTORU Z1- FİLTRE 2829 LFL 1.322/1.333 ile BGN DSPGN İÇİN ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI 2930 LFL 1.322/1.333 ile BGN DSPGN İÇİN ELEKTRİK DEVRE ŞEMASI A1- KONTROL KUTUSU B1- İYONİZASYON ELEKTRODU F1- TERMİK RÖLE H1- İŞLETME LAMBASI H2- ARIZA LAMBASI K1- FAN MOTORU KONTAKTORU KE- HARİCİ KONTAKTOR MV- MOTOR N1- ELEKTRONİK GÜÇ REGÜLATÖRÜ PA- HAVA PRESOSTATI Pm- MİNİMUM GAZ PRESOSTATI PM- MAKS. GAZ PRESOSTATI R10- POTANSİYOMETRE S1- AÇMA KAPAMA ANAHTARI S2- RESET BUTONU S4- OTOMATİK- MANUEL SEÇME ANAHTARI S5- MANUEL MİNİMUM MAKSİMUM ANAHTARI TA- ATEŞLEME TRAFOSU TC- KAZAN TERMOSTATI TS- EMNİYET TERMOSTATI T2-2 KADEME TERMOSTAT X1.- BRÜLÖR TERMİNAL KLAMENSİ X5.B.X5.S- ANA GAZ YOLU BAĞLANTI KONNECTÖRÜ YS- EMNİYET VALFİ YP- ANA VALF YPL- PİLOT VALFİ Y10- HAVA SERVOMOTORU Z1- FİLTRE 3031 LFL 1 KONTROL KUTUSU Orta ve yüksek güçlü, fan üflemeli, aralıklı çalışma(*), 1 veya 2 kademeli veya modülasyon tipli, hava damperini kontrol eden hava basıncı kontrollü brülörler için kontrol kutusu. Bu kontrol kutusu, Gaz ve Elektromanyetik Uygunluk Yönergesi ne uygun olarak EC işareti taşır. * Emniyet nedenleriyle, her 24 saatte bir en az bir defa kontrollü duruş yapılması gerekir. Standartlar hakkında, Aşağıdaki LFL1 özellikleri standartları aşar, ilave yüksek emniyet düzeyi sunar: Son yanma zamanından sonra alev kontrol testi ve hata alevi testi derhal başlar. Eğer vanalar açık kalırsa, ya da ayarlar bittikten sonra tamamen kapanmazsa, son yanma periyodunun sonunda bloke tetiklenir. Testler bir sonraki çalışmada, ön süpürme zamanının sonunda bitecektir. Alev kontrol devresinin çalışabilirliği, brülörün her çalıştırılmasında kontrol edilir. Son süpürme zamanı boyunca, yakıt vanası kontrol kontaklarının aşınması kontrol edilir. Cihaz içindeki sigorta, kontrol kontaklarını ortaya çıkabilecek herhangi bir aşırı yük durumundan korur. Brülör kontrolü hakkında, Cihaz, son süpürmeli veya son süpürmesiz çalışabilir. Normal debiyle ön süpürmeyi sağlamak için hava damperinin hareketi kontrol edilir. Kontrol edilen pozisyonlar: KAPALI veya MIN (ilk çalıştırmada ateşleme alevi pozisyonu); başlangıçta AÇIK ve ön süpürme zamanı sonunda MIN. Eğer servomotor anlatılan noktalarda hava damperini durdurmuyorsa, brülör çalışmaz. İyonizasyon akımı minimum değeri = 6 ma UV hücresi akımı minimum değeri = 70 ma Faz ve nötr ters çevrilmemelidir. Montaj ve yerleştirme için herhangi bir yer kullanılabilir. (IP40 koruma) 3132 ELEKTRİK BAĞLANTILARI Tahliye vanası bağlantıları için üretici firma diyagramları geçerlidir. KISALTMALAR RV Sürekli ayarlı yakıt vanası a Hava damperinin AÇIK konumu için S Sigorta değiştirme limit anahtarı. SA Hava damperi servomotoru AL Kilit durumu sinyali (alarm) SB Emniyet limiteri (sıcaklık, basınç, vs) AR ar kontaklı ana röle (çalışma rölesi) SM Senkron motor programlayıcısı AS Cihaz sigortası v Servomotor durumunda; hava damperinin BR br kontaklı kilit rölesi pozisyonuna bağlı olarak yakıt vanası uyumu için BV Yakıt vanası yardımcı kontak bv Gaz vanasının KAPALI pozisyonu için V Alev sinyal yükselticisi kontrol kontağı W Termostat veya emniyet basınç presostatı d Uzaktan kontrol şalteri veya rölesi z Servomotor durumunda; hava damperinin EK Kilit butonu KAPALI pozisyonu için limit anahtar kontağı FE İyonizasyon akım sensörü elektrodu Z Ateşleme transformatörü GP Gaz presostatı ZBV Pilot brülör yakıt vanası H Ana şalter Zorlamalı çekişli brülörler için geçerlidir. L1 Hata gösterge ışığı Pilot brülörler için kesintili çalışmada L3 Çalışmaya hazır göstergesi geçerlidir. LK Hava damperi (1) UV sensörü çalışma geriliminin artırılması LP Hava presostatı için giriş (sensör testi) LR Güç regülatörü (2) Alev denetleme devresinin fonksiyon testi m Hava damperi MIN konumu için yardımcı (XIV kontak) ve t2 emniyet zamanı (IV değiştirme kontağı kontak) süresince alev rölesinin kuvvetli M Motor fanı veya brülör besleme girişi NTC NTC direnci 3 ) EK butonuna 10 saniyeden daha uzun QRA UV sensörü basmayın. R Termostat veya basınç sensörü 32 33 ZAMAN AÇIKLAMASI saniye olarak zaman (50Hz) 31,5 t1 Ön süpürme zamanı, hava damperi açık 3 t2 Emniyet zamanı - t2 Pilot brülör kullanan brülörler için emniyet zamanı 6 t3 Kısa ön ateşleme zamanı (terminal 16 daki ateşleme transformatörü) - t3 Uzun ön ateşleme zamanı (terminal 15 deki ateşleme transformatörü) 12 t4 t2 başlangıcı ile t2 li terminal 19 daki vana uyumu arasındaki zaman - t4 t2 başlangıcı ile terminal 19 daki vana uyumu arasındaki zaman 12 t5 t4 ün sonu ile terminal 20 deki vana veya güç regülatörünün uyumu arasındaki zaman 18 t6 Son süpürme zamanı (M2 ile) 3 t7 Start-up la 7.terminaldeki voltaj arası zaman(m2 fan motoru için başlangıç gecikmesi) 72 t8 Start-up süresi (t11 ve t12 olmadan) 3 t9 Pilot brülör kullanan brülörler için ikinci emniyet zamanı 12 t10 Start-up tan hava basınç kontrolünün başlangıcına kadar olan zaman t11 Hava damperi açılma zamanı t12 Alev akış pozisyonunda (MIN) hava damperi 18 t13 İzin verilen son yanma süresi 6 t16 Hava damperinin AÇILMASI için başlangıç gecikmesi 27 t20 Brülörün strat-up ından sonra programlayıcı mekanizmanın otomatik kapanma zamanı NOT: Voltaj 60 Hz ise, zamanlar %20 kadar azalır. t2, t3, t3 : Bu süreler, sadece, 01 serisi veya LFL1.335, LFL1.635, LFL1.638 brülör kontrol ve kumanda ekipmanları için geçerlidir. X ve VIII kamlarının eş zamanlı hareketleri gerektiğinden, 032 serisi tipler için geçerli değildirler. 33 Daha göster
KULLANMA KILAVUZU Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar tarafından yapılmalıdır. Sistemin elektrik Detaylı TEKNİK BİLGİLER. 1) modülatör 2) gaz min presostatı 3) gaz max presostatı 4) yanma başlığı 5) izolasyon contası 6) brülör motaj flanşı 7) kelebek vana
MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı Detaylı BGN 40 P 350 P. Minimum gaz basıncı, yanma odasında 0 mbar basınç olduğunda maksimum debinin elde edilmesi için kullanılan gaz yolu tipine bağlıdır.
KULLANIM KILAVUZU Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar tarafından yapılmalıdır. Sistemin elektrik Detaylı TEKNİK BİLGİLER ÇALIŞMA ARALIĞI
KULLANIM KILAVUZU Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar tarafından yapılmalıdır. Sistemin elektrik Detaylı TEKNİK BİLGİLER. min kg/h 1,80 1,57 2,20 2,20 max kg/h 3,6 3,6 4,7 4,7 Min kw 21,3 18,6 26,0 26,0 Max KW 42,7 42,7 56,1 56,1
KULLANIM KILAVUZU Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar tarafından yapılmalıdır. Brülör üzerinde Detaylı ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ
ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ 02... Serisi Gaz yakma ve kontrol röleleri; pilot ateşlemeli yada iki kademeli gaz bekleri için 24 saat içersinde en az bir defa otomatik yapan, veya elle durdurulan Detaylı KULLANIM KILAVUZU NOT ÖNENLİ UYARI!!!
KULLANIM KILAVUZU Gaz, motorin, fuel-oil ve çift yakıtlı (gaz/motorin veya gaz/fuel-oil) brülörlerimiz mevcut CE, CEI ve UNI standartlarına uygun olarak imal edilmiştir. BALTUR, brülörlerle beraber verilen Detaylı ENDÜSTRİ BRÜLÖRLERİ İÇİN KOMPAKT ATEŞLEME ve KONTROL SİSTEMİ ERA 04F2 ÖZELLİKLERİ. : Microprocessor Technology. : 220..240 Vac -15 +10 % 50/60 Hz
ENDÜSTRİ BRÜLÖRLERİ İÇİN KOMPAKT ATEŞLEME ve KONTROL SİSTEMİ ERA 04F2 ÖZELLİKLERİ Alev Kontrol Rölesi : Microprocessor Technology Mikro-prosesörün dış etkenlerden izole edilmiş süre doğruluğu Operasyon Detaylı TEKNİK BİLGİLER ÇALIŞMA ARALIĞI
KULLANIM KILAVUZU Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar tarafından yapılmalıdır. Sistemin elektrik Detaylı ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ
ERA 02... GAZ YAKICILAR İÇİN KONTROL RÖLESİ 02... Serisi Gaz yakma ve kontrol röleleri; pilot ateşlemeli yada iki kademeli gaz bekleri için 24 saat içersinde en az bir defa otomatik yapan, veya elle durdurulan Detaylı OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI
OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI Sayfa: 1/15 FİHRİST Dewpoint Dewpoint değeri düşük F4 trafo termik arızası Trafo bobin arızası Cihaz kapakları açık Soğutma Detaylı HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN
HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN SERVİS EĞİTİM NOTLARI SERVİS EĞİTİM NOTLARI HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN 2013 GAZ YAKAN CİHAZLAR EĞİTİM NOTLARI ( ŞOFBEN ) HERMETİK ŞOFBEN TEKNİK ÖZELLİKLER AKIŞ TÜRBİNİ AKIŞ TÜRBİNİ Detaylı Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar
Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar tarafından yapılmalıdır. Brülör üzerinde çalışma yapmadan Detaylı TMG 740-3. Brülör Kontrol Rölesi
Brülör Kontrol Rölesi TMG 740-3 Yüksek kapasiteli üflemeli ve çift yakıtlı brülörlerde kesintili çalışmalar için (Tek veya çift kademe versiyonları) Uygun alev hissedicileri: - İyonizasyon elektrodu - Detaylı De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S
G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S Tek kademeli, EN 676 ya göre 16-52 kw kapasitede düşük Azot Oksit Emisyonu Nox< 80 mg/kwh olan Düşük Nox emisyonlu Gaz brülörü. G 100S VERİLEN HİZMETLER Detaylı TEKNİK ARIZA TABLOSU
TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı Detaylı Gaz Yakıtlı Brülörler
oğal Gaz ve LPG için Gaz Yakıtlı Brülörler ALG SERiSi 301.861 KW ALG Serisi Gaz Brülörleri İleri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar tarafından geliştirildi. Detaylı HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA
UNIVERSAL GAS VALVES HUPF/HUP Serisi GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ FİLTRELİ VEYA FİLTRESİZ UYGULAMA KULLANMA KILAVUZU Karışımlı, birleşik sistemler ve endüstriyel dağıtım sistemleri dahil tüm gaz yakıcılardaki Detaylı : ECO 75 K (L) C 3 (BRÜLÖR MODELİ ÖRNEKTİR) : Oransal, kombine (O2 trim sistemli mikroişlemci, brülör kontrol sistemi) : Doğalgaz, motorin
1/10 CO2 DOZAJ SİSTEMİ CO2 dozajlama sistemi aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır; 1 - O2 trimli (etematik) mikro işlemcili brülör (otomatik yanma izleme sistemi), 2 - O2 trim sisteminin diğer komponentleri, Detaylı 010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19
TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol Detaylı TEKNİK BİLGİLER 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8.
KULLANIM KILAVUZU - Brülör ve sistem üzerindeki çalışmalar sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. - Brülörü devreye almadan önce bu talimatı dikkatle okuyun. - Sistemin elektrik beslemesi brülör Detaylı AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ
AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal Detaylı MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA
MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW: Detaylı Çift kademe gaz brülör beyni
Çift kademe gaz brülör beyni Çift kademeli üflemeli gaz veya kombine sıvı yakıt ve gaz brülörü kontrol cihazı Alev Dedektörleri - İyonizasyon Çubuğu - IRD 1020 infrared sensör - UVD 970 UV sensör Giriş Detaylı eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI
eko10000 SERİSİ HİDROLİK KONTROL VANALARI eko10001 MANUEL HİDROLİK Manuel hidrolik kontrol vanaları, hat basıncı ile çalışan, 3 yollu bir selektör vana ile açma-kapama sağlayan hidrolik kontrol vanalarıdır. Detaylı Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar
TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T Detaylı Vana kontrol sistemi VDK 200 A S02
Vana kontrol sistemi 8.11 Printed in Germany Edition 02.10 Nr. 250 081 1 6 Teknik otomatik kapatma vanaları için EN 1643 normuna uygun kompakt bir vana denetim sistemidir: - Cihaz giriş basıncından bağımsız Detaylı MPA 22 ELEKTRONİK BRÜLÖR KONTROL SİSTEMİ
MPA ELEKTRONİK BRÜLÖR KONTROL SİSTEMİ Feedb. B Feedb. A Drive B Drive A DGND 4 V Feedb. B Feedb. A Drive B Drive A DGND 4 V 4 V DGND DOUT DIN DIR CLK DGND RXD TXD G 5V 3 30 9 PE 8 7 Falev Detektörü 3 4 Detaylı 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası
HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri Detaylı Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı. DSLC px Vx
Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı px Vx 8.21 Printed in Germany Edition 07.15 Nr. 253 073 1 9 Teknik sistem sızdırmazlık kontrolleri için EN 1643 e göre kontrol cihazı, bir ya da iki gaz basınç anahtarı Detaylı Uyarı notları Yaralanmaların, maddi hasarın veya çevrenin zarar görmesinin önlenmesi için aşağıdaki uyarı notlarına uyulmalıdır!
Brülör kumandaları Orta ile yüksek kapasite arasındaki gaz, sıvı veya çift sıkıştırılmış akımlı brülörler için Kesikli operasyonda çok aşamalı veya oransal brülörler için Kontrollü hava damperi kumandası Detaylı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı
BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Detaylı MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU
ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir. Detaylı GAZ DAĞITIM VE BRÜLÖR SĐSTEMLERĐNDE BASINÇ DÜŞÜRME ĐSTASYONLARI (GAZ HATTI)
37 GAZ DAĞITIM VE BRÜLÖR SĐSTEMLERĐNDE BASINÇ DÜŞÜRME ĐSTASYONLARI (GAZ HATTI) Harald BORN ÖZET Doğal gaz nakil hatlarında gazın yüksek olan basıncı dağıtım bölgelerinde kademeli olarak kullanım basıncına Detaylı TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.
Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu, Detaylı Nem ve Sıcaklık Sensörleri XH10P - XH20P - XH15P - XH25P GENEL TANIMI
Nem ve Sıcaklık Sensörleri XH10P - XH20P - XH15P - XH25P GENEL TANIMI XH10P ve XH20P nemin tespit ve kontrol edilmesi amacıyla soğutma, kurutma, hava şartlandırma gibi uygulamalarda kullanılabilirler. Detaylı MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA
MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C, Detaylı DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010
2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ Detaylı Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR
Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 Detaylı röleler için ) 2
ALEV MONİTÖRÜ 03U1 Uygulama 03U1 Alev monitörünün uygulama alanları : Brülörlerde alev denetimi Yangın alarm sistemlerinde Ultra viyole fotoselle ( Bkz. ER 3B ) alev izlemek için. Yüksek gerilim hatlarında Detaylı www.eraltd.eu 2 Şemadaki harflerin açıklamaları : : Gerilim regülatörü : Arıza lambası
GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL ÜNİTESİ Atmosferik brülörler için ( Kesintili çalışma ) ERA - 05 Uygulama ERA-05 Gaz kontrol ünitesi, atmosferik çalışan küçük kapasiteli brülörler için tasarlanmıştır. Emsallerine Detaylı Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı. DSLC px Vx
Sistem sızdırmazlık kontrol cihazı px Vx 8.21 Tüm program akışına ait optik gösterge Sızdıran valfin gösterilmesi Elektrik kesildiğinde gösterge etkilenmez IP 42 Printed in Germany Edition 04.14 Nr. 253 Detaylı elektrikli ısıtıcılar electric heaters KURULUM TALİMATI PLASTİK ELEKTRİKLİ ISITICI Elektrikli ısıtıcıyı resimde gösterilen şekilde, içerisinde daima su bulunmasını temin etmek üzere, yatay olarak monte Detaylı VDS Onaylı Yangın Pompaları
VDS Onaylı Yangın Pompaları Cobra V VDS Onaylı Pompa Özellikleri Önden emişli, üstten basmalı, arkadan çekip çıkartılabilen, yatay salyangoz gövdeli santrifüj tip pompalardır. Özel dizaynı sayesinde pompa Detaylı Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için
7 812 Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için SQM1... SQM2... Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler Torklar: - SQM1 10 Nm'ye kadar - SQM2 20 Nm'ye kadar Çalışma Detaylı For Comfort and Savings
TERMOSTATİK RADYATÖR VANALARI KULLANMA KLAVUZU Algılayıcı Temas Yüzeyi Algılayıcı Ayar Seçici Bağlantı Somunu Manuel Plastik Kapak Gövde Somunu Gövde Masura MODEL: W-TRV-LC01 TS EN 215 DIN EN ISO 9001:2008 Detaylı 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz
TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz. Detaylı BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER
BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı Detaylı 3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük
Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata Detaylı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı
SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj... Detaylı Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com
Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz Detaylı 1) Kontrol kutusu 2) Reset düğmesi 3) Fan motoru 4) Manuel süviç 5) Elektrik soketleri 6) Ateşleme trafosu 7) Alev gözetleme camı 8) Hava klapesi
2 3 1) Kontrol kutusu 2) Reset düğmesi 3) Fan motoru 4) Manuel süviç 5) Elektrik soketleri 6) Ateşleme trafosu 7) Alev gözetleme camı 8) Hava klapesi ayarı 9) Hava presostatı 10) Yanma başlığı 11) İzolasyon Detaylı ER 3 A / B / E Tipi ultraviyole alev dedektörleri
ER 3 A / B / E Tipi ultraviyole alev dedektörleri ULTRAVİYOLE IŞIK İnsan gözü 380 ile 760 nm. Gibi dar bir kuşak arasındaki elektro manyetik dalgalara duyarlıdır. Bu kuşak görülür alan olarak adlandırılmaktadır. Detaylı Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü
Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda Detaylı HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım
HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas Detaylı Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!
Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek Detaylı Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar
Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar tarafından yapılmalıdır. Sistemin elektrik beslemesi, Detaylı Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz Detaylı PROSES BRÜLÖR.
2017 PROSES BRÜLÖR www.ecostar.com.tr KULLANIM ALANLARI Isıl işlem amacıyla tavlama, yeniden billurlaştırma, normalizasyon, sementasyon, sertleştirme ve ıslah işlemlerinin yapıldığı fırın ve tuz banyolarında, Detaylı Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi
Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Caria Serisi ürünleri tasarlarken aklımızda tek bir şey vardı: Minimum kullanıcı müdahelesi Artık yeni nesil Caria serisi kazanlar eskisinden daha fazla konfor Detaylı Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com
Kurulum Kılavuzu DEVIreg 132 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları........... Detaylı AYC / PB SERİSİ PİLOT BRÜLÖRLER
AYC / PB SERİSİ PİLOT BRÜLÖRLER En basit donanımla en mükemmel alevi elde etmek istiyorsanız AYC / PB Serisi pilot yakıcılarımızdan kullanmanız gerekecektir. Basit, fakat işlevselliği mükemmel karışım Detaylı Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR
Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu Detaylı 7207 8600 01/2001 TR (TR)
7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece Detaylı PTC hissedicili sensörler hem soğutma hemde ısıtma uygulamalarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 25 C`da 1000 Ohm direnç gösterirler.
1 PTC Tipi Sensörler: Genel Özellikler: PTC hissedicili sensörler hem soğutma hemde ısıtma uygulamalarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 25 C`da 1000 Ohm direnç gösterirler. Daldırma tip PTC hissedicili Detaylı Yakıtların püskürtülerek hava ile karıştırılmasını ve yakılmasını sağlayan araçlara brülör denmektedir.
C.BRÜLÖRLER Yakıtların püskürtülerek hava ile karıştırılmasını ve yakılmasını sağlayan araçlara brülör denmektedir. Brülörler atmosferik ve üflemeli olmak üzere ikiye ayrılır. Atmosferik brülörler gaz Detaylı Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 130. Elektronik Termostat. www.devi.com
Kurulum Kılavuzu DEVIreg 130 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları........... Detaylı KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU
ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli Detaylı www.eraltd.eu 3 Uygulama Notları
GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL ÜNİTESİ Atmosferik brülörler Özel yakma sistemi uygulamaları ve fanlı brülörler için ( Kesintili çalışma ) 01G... Serisi Uygulama 01G...Serisi Kontrol üniteleri, tek veya çift Detaylı Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için
6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un Detaylı Emniyet solenoid vanaları, çift kademeli ZRLE/5, ZRDLE/5
Emniyet solenoid vanaları, çit kademeli ZRLE/5, ZRDLE/5 6.22 Printed in Germany Edition 12.13 Nr. 250 087 Teknik DUNGS emniyet solenoid vanaları ZR, EN 161 e göre gaz brülörleri ve gaz cihazları için çit Detaylı ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri
ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları Detaylı Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!
WhirlWind Tam entegre, ayar ve güvenlik kombinasyonlarına sahip gaz/hava karışımlı sistem.04 Printed in Germany Edition 05.11 Nr. 50 064 1 6 Teknik Modülasyonlu veya çok kademeli işletim için EN 16 ya Detaylı COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti
COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller Detaylı HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım
HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme Detaylı B O Y A M A V E K U R U T M A K A B İ N L E R İ P E R İ Y O D İ K B A K I M K I L A V U Z U
.0 B O Y A M A V E K U R U T M A K A B İ N L E R İ P E R İ Y O D İ K B A K I M K I L A V U Z U MÜŞTERİ / SERVİS ADI : KABİN TİPİ /MARKASI ADRES :.. :...... TELEFON :.. FAX :. VERGİ DAİRE / NO :. BAKIM Detaylı HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ Valf bloğu
ΣΕΛΙ Α 4.1 - - 1-4. VALF BLOĞU 4.1 Genel Asansör kabinin istenilen hareketleri gerçekleştirmesi için gerekli tüm parçaları bulunduran yekpare bir bloktur. Kısaca : Pompanın normal çalışma basıncını çok Detaylı KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar.
GAZ YAKITLI SICAK HAVA ÜRETİCİLERİ MINIJET SERİLERİ ULTRA-KOMPAKT GAZ YAKITLI HAVA ISITICISI KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri Detaylı Montaj ve Bakım Kılavuzu
6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar....................................... Detaylı HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım
HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas Detaylı 1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06
1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06 Baylan BTB-6 Test Masası ev tipi sayaçların ISO 4064/3 standardına göre performans testlerini gerçekleştirmek üzere Baylan Ölçü Aletleri bünyesinde tasarlanmıştır. Detaylı TEKNİK BİLGİLER ÇALIŞMA ARALIĞI
KULLANIM KILAVUZU Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar tarafından yapılmalıdır. Brülör üzerinde Detaylı www.eraltd.eu 5 Birinci resim iyonizasyon elektrodu bağlantı şekli, ikinci resim Ultraviyole dedektör (ER-3E) Bağlantı şekli.
GAZ BRÜLÖRLERİ İÇİN KONTROL ÜNİTESİ Atmosferik güç brülörleri için ( Kesintili çalışma ) 03P1V Uygulama 03P1V ; Tek kademeli pilot ateşlemeli gaz veya sıvı yakıtla çalışan yakıcılarda tam otomatik olarak, Detaylı ER 3B ULTRA VİYOLE DEDEKTÖR
ER 3B ULTRA VİYOLE DEDEKTÖR İnsan gözü 380 ile 760 nm. Gibi dar bir kuşak arasındaki elektro manyetik dalgalara duyarlıdır. Bu kuşak görülür alan olarak adlandırılmaktadır. Görülür alanın altında mor ötesi Detaylı Özellikleri. Faydaları
Sesli/Görsel Alarm Sensör ve izleme sistemleri ile birlikte kullanım için, birleşik sesli ve görsel alarm sinyalleme Ortamlar: Madencilik Tünel açma Makine izleme Özellikleri Tehlikeli alanlarda sensör Detaylı MODELI BTL P
1 2 Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar tarafından yapılmalıdır. Brülör üzerinde çalışma yapılmadan Detaylı LÜKS SERİSİ. 18 www.termoakim.com
LÜKS SERİSİ 18 www.termoakim.com CİHAZ KURULUMU Cihazın Duvara Asılması Cihazın bakımı ve servisi için duvara asılması çok önemlidir. Uygun asılmamış cihazlarda -garanti kapsamında olsa dahi- servis ücretli Detaylı Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar
Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar tarafından yapılmalıdır. Sistemin elektrik beslemesi, Detaylı Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr
.3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin Detaylı DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR
DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON Detaylı TEST MASASI BTB-6. BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
TEST MASASI BTB-6 BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Fabrika: A.O.S.B. 10046 Sok. No:14 Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE Tel: (0.232) 232 376 77 57 Fax: (0.232) 376 77 59-376 79 74 web: www.baylansayaclari.com Detaylı ELEKTRİK MAKİNALARI VE KUMANDA 4.1.ASENKRON MOTORLARA DİREKT YOL VERME VE DEVRE ŞEMALARI
BÖLÜM 4 OTOMATİK KUMANDA DEVRELERİ 4.1.ASENKRON MOTORLARA DİREKT YOL VERME VE DEVRE ŞEMALARI Basitliği, dayanıklılığı ve ekonomik olmasından endüstride en çok kullanılan asenkron motora, gücüne, işletme Detaylı SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı
SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SKV 3400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. SKA 3200 Oransal Seviye Kontrol Vanası Detaylı 1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız.
ÇALIŞTIRMA 1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. 3- Hidrofor emme hattındaki vanayı tamamen Detaylı DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI