Çayyolu Gordion Konutları - SİTE GÜVENLİĞİ - YANGIN ve GAZ ALARMI
Ana Sayfa \ Çayyolu Gordion Konutları - BAŞLIK - SİTE GÜVENLİĞİ \ Çayyolu Gordion Konutları - SİTE GÜVENLİĞİ - YANGIN ve GAZ ALARMI
TGDR-1224M Doğalgaz (metan) dedektörü, 12/24V DC, röleli (Tavan tipi)
Tavan tipi doğalgaz dedektörleri
TGDR-1224M Tavan tipi gaz dedektörlerinin dış görünümü ve ölçüleri yangın dedektörleri ile aynıdır. Tavana monte edilen gaz dedektörlerinin her biri için yangın dedektörlerinde olduğu gibi dedektör soketi gereklidir.
*Normal çalışma koşullarında 5 yıl sensör ömrü
*Kararlı hassasiyet ve üstün çalışma performansı
*MaviGard konvansiyonel yangın ve gaz alarm santralları ile uyumlu
*360° görüş açısı sağlayan çift LED
*Elektromanyetik girişimlere karşı metal plaka ile koruma
*Temassızlığın önlenmesi için klips geçmeli kontak
*Korozyona karşı açık hava ile teması önlenmiş PCB koruması
*MG-3500 serisi detektör soketleri ile uyumlu
*MG-3600 serisi asma tavan ünitersi ile uyumlu
*Mikroişlemci kontrollü tasarım
*10A 250V AC / 8A 30V DC Röle çıkışı
*IP42 koruma sınıfı
*Yangın ve güvenlik santralları ile çalışabilir
*Direk olarak tavana (MG-3500 sokete) monte edilir.
*Gaz kaçağı %20 LEL (alt patlama sınırı) seviyesine gelmeden sesli ve görsel olarak alarm verir.
Harezmic MG-7000 serisi akıllı analog adresli yangın alarm santralları
VIP haberleşme protokolü ile üstün çalışma performansı sunan MG-7000 serisi yangın alarm santralları 508 adres kapasitesi sunar.
01. EN 54-2 ve EN 54-4 standartlarına uygun
02. 1000 olay kaydı hafızası
03. 2 veya 4 çevrimli standart modeller
04. Detaylı yangın alarmı ve hata durumu bilgisi
05. Gerçek zaman saati
06. Dokunmatik butonlar
07. SMPS güç kaynağı (mikroişlemci kontrollü)
08. Yangın alarmının 1,5 sn içinde algılanmasını sağlayan çevrim sorgulamasını kesme özelliği
09. 32 adete kadar santral ve / veya tekrarlayıcı panel ile network altında çalışabilme
10. 4 adet programlanabilir siren çıkışı
11. 3 adet programlanabilir röle çıkışı
12. Elektromanyetik girişimlerden etkilenmez
13. Herbir çevrime 127 adete kadar adresli cihaz bağlanabilir
14. 2x40 karakter, arkadan aydınlatılmış LCD ekran
15. 48 adet programlanabilir bölge
16. Çevrimin 7,5 sn içinde sorgulanması
17. MG-Printer termal yazıcı takılabilir
* Harezmic serisi akıllı analog adresli yangın alarm santralları, yüksek seviyede güvenilirlik için gelişmiş mikroişlemci teknolojisi kullanmaktadır.
* RS-485 haberleşme protokolü üzerinden, “Ftp Cat6” network kablosunun kullanımı ile iki panel arasındaki bağlantı mesafesi 1200m'ye kadar çıkabilir.
* 2x40 karakter arkadan aydınlatılan LCD ekran ile yangın alarmı ve hata bilgisini detaylı olarak gösterir. Santral menüsü, serigrafisi ve Çevrim Yöneticisi yazılımı için 3 ayrı dil (Türkçe, İngilizce, Rusça) seçeneği vardır.
* MG-7000 serisi santrallarda, 48 adet programlanabilir bölge tanımlanabilir. Her bir bölge için ayrı LED gösterge atanmıştır.
* Akıllı analog adresli dedektörler, adresli butonlar, çevrimden beslemeli adreslenebilir sirenler, saha kontrol modülleri ve analog adresli gaz dedektörleri; sebep sonuç senaryosunda çalışacak şekilde programlanabilir ve yangın senaryosu uygulanabilir.
* Santral menülerine giriş için gereken şifreleme yapısı sayesinde, sisteme yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmiştir.