Dameks Paratoner | İç ve Dış Ticaret Sanayi A.Ş. | Elektrik İç Tesisat Kontrolleri
Ekipman ve Malzeme
EXOWELD® Termokaynak Malzemeleri
Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri
TSE Belgeli Paratonerimiz
Aktif Paratoner ve Faraday Kafesi Tesisleri Projelendirme ve Montajı
Topraklama Tesisi Projelendirme ve Kurulumu
Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri Satışı ve Uygulamaları
Elektrik İç Tesisat Kontrolleri
Buradasınız: Anasayfa / Elektrik İç Tesisat Kontrolleri
ELEKTRİK İÇ TESİSAT KONTROL VE ÖLÇÜM HİZMETLERİ
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanlarının görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 30.05.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun 10. Maddesinin (4). Bendi işverenin ölçüm ve kontrollerinin yapılmasındaki görev ve sorumluluğunu tanımlamaktadır. “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.”
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununa bağlı olarak, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir. Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanları, elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgahların periyodik kontrolleri de elektrik mühendislerince yapılmaktadır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21.08.1984 tarih ve 18565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ nde zamanla değişiklikler yapılarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 44.maddesindeki Topraklayıcılara ve Topraklama Tesislerine Dair Genel Hükümler ve 46.maddesindeki “Gerilimli Bölümlere Dolaylı Olarak Dokunmaya Karşı Koruma Düzenlerinin Denetlenmesi” tanımlanmıştır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ nin 7. ve 10. Maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiş ve elektrik tesislerine ilişkin topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümler belirlenmiştir. Yönetmeliğin EK-P bölümünde çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyodlar belirtilmiş olup, sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri topraklamalarına ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçümünün 1 (bir) yıllık periyodlarla yapılması öngörülmüştür.
Yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelikler uyarınca, başta çalışanlar olmak üzere can ve mal güvenliği bakımından tesisinize ait periyodik kontrol ve ölçümlerin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılması için elektrik tesisatınızı DAMEKS A.Ş. ye kontrol ettirebilirsiniz. Tüm teknik yetkinlik ve belgelere sahip olan teknik kadromuz tarafından yapılacak olan kontrol ve ölçümler tarafınıza, tüm resmi kurum denetlemelerinde geçerli format ve onay ile teslim edilecektir.
Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrollerinde Ne İşlemler Yapılır?
Hata akımı (RCD) ölçümü
Test ve ölçümler artık akım cihazlarının koruduğu tüm son tüketici noktalarından yapılacaktır. (Prizler, elektronik cihazlar, makineler vb.) RCD açma akımı (mA) ve açma zamanı (ms) ölçülerek korumanın doğru akımda ve doğru zamanda yapıp yapmadığı kontrol edilecektir.
Koruma iletkenlerinin son tüketici noktalarından eş potansiyel baraya kadar tesis edilip edilmediği (R1+R2) yöntemi ile kontrol edilecektir.
İletkenlerin/kabloların izolasyonları ile zemin yalıtımı ölçümler ile kontrol edilecektir.
Topraklama tesisi kontrol ve ölçümleri
Tesisteki son tüketicilerde, priz ve makinelerde topraklama/çevrim empedansı ölçümü gerçekleştirilecektir. Koruma iletkeninin son tüketici noktalarına kadar uygun kesitte çekilip çekilmediği, son tüketici noktalarındaki topraklama/çevrim empedansı değeri ölçülerek dolaylı dokunmaya karşı korumanın uygunluğu kontrol edilecektir.
Yıldırımdan korunma tesisi kontrolü
Tesisteki mevcut yıldırımdan korunma tesisinin topraklama direnç ölçümü ve kontrolü yürürlükteki TS EN 62305 Standartlarına uygun olarak gerçekleştirilip, rapor haline getirilecektir.
Pano topraklama kontrolü
Kaçak akım koruma kontrolü
Trafo ve trafo yağı kontrolü
Jeneratör gövde koruma topraklama kontrolü
Termal kamera ile pano, motor ve bağlantı noktaları kontrolü
Elektrik tesisatı kontrolünde tesis içerisinde varsa, trafo alçak gerilim tarafından başlayarak tüm enerji odaları, sayaç, dağıtım panoları, branşman, kablo şaftı, generatör, ups, motor, makine ve teçhizatlar ile elektrik bağlantıları, asansör elektrik tesisatı, aydınlatma tesisatı, zayıf akım tesisatı, anahtar, priz ve buatlar, kompanzasyon sistemleri ve topraklama tesisinin mevcut proje ve standartlara uygunluğu kontrol edilir, ölçümler gerçekleştirilir.
Elektrik tesisatı içerisindeki her türlü teçhizat ve makine için uygun boyutlandırma ve korumanın olup olmadığı belirlenerek raporlanır.
Bunlara ek olarak, pano, kablolar ve kablo bağlantılarının termal kamera incelemeleri yapılarak, aşırı veya dengesiz yüklenmenin olup olmadığı tespit edilir.
Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrollerinin Kapsamı Nedir?
Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti
Gerilim düşümü ölçümleri
Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü
Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri
Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü
Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri Neden Yapılmalıdır?
Elektrik iç tesisatları zamanla eskiyebilir, bağlantılarında sorun oluşabilir veya işlevini yitirebilir. Bu nedenle elektrik iç tesisatları, iş güvenliği ve ilgili yönetmelikler gereğince her yıl düzenli olarak kontrol edilmelidir. İç tesisat kontrol ve bakımlarının düzenli olarak yapılması, işletmelere aşağıdaki yararları sağlar.
Yüksek enerji kaybını engeller. (Enerji Verimliliğini artırır)
Aksama ve arıza sonucu üretimde oluşabilecek kalite düşüklüğünü engeller
Çalışan güvenliği sağlanarak, elektrik kazalarına bağlı yaralanma ve can kayıpları engellenir
Tesisatın zayıf noktaları tespit edilerek, tesisin hizmet ya da üretim
Yaşanabilecek elektrik kazaları maddi zararlara yol açabilir. Elektrik iç tesisat düzenli kontrolü bu gibi zararların engellenmesini sağlar.
Elektrik tesisat bileşenlerinin yanlış boyutlandırılması ve uygunsuz ekipman kullanımı, kontrolsüz kullanım, tesise ek maliyetler getirecektir. Yapılacak kontrollerde, bu gibi uygunsuzluklar belirlenerek raporlanır, tesisin işletme verimliliği arttırılır.
Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri Tesiste Hangi Noktalara Uygulanır?
Ana Pano ve Tali Panolar
Dış Yıldırımlık ve Yıldırımdan Korunma Ekipmanları
Makine, Jeneratör ve motorlar
Priz ve kutuları
Topraklama ve eşpotansiyel sistemleri
Sigorta, şalter, kaçak akım rölesi kontrolü
Elektriksel tehlike ve uyarı levhalarının uygunluğu
Elektriksel etiketleme sisteminin uygunluğu
Elektrik İç Tesisat Kontrol Raporlarımız Hangi Denetimlerde Geçerlidir?
ÇSGB resmi denetimi
Belediye gibi resmi kurum ruhsat amaçlı denetimler
Kurumsal tedarikçi denetimleri
Elektrik İç Tesisat Kontrolü Koruma topraklaması Paratoner izmir Radyoaktif madde taşıma Radyoaktif paratoner Radyoaktif paratoner sökümü İşletme topraklaması
Adres: Balatçık Mah. 8901 Sk. No:42/26 Ege Sanayi Sitesi Çiğli – İZMİR
Tel: 0232 458 00 10
Tel: 0232 328 25 36
Fax: 0232 458 12 66
Tüm Hakları Saklıdır © - Dameks Paratoner - İç ve Dış Ticaret Sanayi A.Ş. - Localveri Dijital İletişim Çözümleri