Oda Termostatı Tasarruf Sorusu?
Braun çoklu bakım seti MGK3060 - 8'i bir arada Saç ve Sakal Şekillendirici%36 indirim 179,90 TL Braun çoklu bakım seti MGK3060 - 8'i bir arada Saç ve Sakal Şekillendirici%36 indirim 179,90 TL
Vestel 65UD8900 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV%2 indirim 4.749,08 TL Vestel 65UD8900 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV%2 indirim 4.749,08 TL
Homend 1711 Royaltea 2000W Çelik Çay Makinesi%24 indirim 189,90 TL Homend 1711 Royaltea 2000W Çelik Çay Makinesi%24 indirim 189,90 TL
Tüm Forumlar >> Ev Elektroniği ve Elektrikli Ev Aletleri >> Kombi vb. Isıtma sistemleri >> Oda Termostatı Tasarruf Sorusu?
26 Kasım 2018 01:43:49 Konu Sahibi
Tam olarak anlayamadığım bir tasarruf problemi sorusu sormak istiyorum,özellikle ustalar cevaplarsa sevinirim ama sorum herkese : Tüm diğer koşullar aynı iken ;
1. durum : Kazan sıcaklığı yüksek ayarlı oda termastatlı 30 dakikada ısınan, 1 saat bekleyen ve tekrar yüksek sıcaklıkla 30dk yanan ev mi tasarruflu olur yoksa,
2. durum : Kazan sıcaklığı düşük oda termastatlı 1-1,5 saat ısınan, 1 saat bekleyen ve tekrar düşük sıcaklıkta 1 saat çalışan ev mi ?
____Şöyle kısaltayım : modülasyonlu kombi ve termostatla, evin bazı odaları termostatik vanalı (hatta dış sensörde takılı) bir evde ;
- kombi 65 derecede (tabi gerektiğinde alev boyunu kendi kısarak) 30 dakika içerisinde ev istenilen 24 dereceye varıyor ve kapanıyor daha sonra 1 saat beklemeye geçiyor ve döngü tekrar başlıyor
- diğer durumda ise 45 derecede (gerektiğinde alev boyunu kendi kısarak) 1-1,5 saat içerisinde ancak istenilen 24 derece varıyor ve kapanıyor daha sonra 1 saat beklemeye geçiyor ve döngü tekrar başlıyor
Bu durumlardan hangisi daha tasarruflu olur? Sizce neden?
Arkadaşlar arasında 2 ayrı fikre düştük,bazımız düşük sıcaklıkta uzun zaman yakarak tasarruf ettiğini idda ediyor, diğer taraf ise sürekli aç kapa yaparak daha tasarruflu olduğu görüşünde? Bunun doğrusu nedir ?
Konu yanlızca tasarruf konusudur,konfor 2. plandadır:) Malum günümüz tasarruf devri
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi XnetaS -- 28 Kasım 2018; 18:18:54 >
26 Kasım 2018 10:34:37
Bunu bende merak ediyorum. Yalnız vaillantın kullanım kitapçığında eğer oda termostadı kullanıyorsanız kombi sıcaklığını maksimuma getir diyen bir resim var.
26 Kasım 2018 10:54:48
Yak işte yapacak birşey yok 200-400 ü göz önüne alıp.
Şimdilik kendime verdiğim sözleri tutuyorum sıkı sıkı peki ya sonra?
Şimdilik başı boşum ama kaybolmuş değilim de peki ya sonra?
26 Kasım 2018 11:04:22
kendi evimde bunu denemiştim geçen kış.
emin ol gözle görülür elle tutulur bir fark olmuyor.
60 kazan sıcaklığında kombi ilk çalışmada %60 alev boyuyla başlamıştı, dönen su sıcaklığı arttıkça %35 lere düştü (35-40 dakika sürdü) sonra termostat kapattı 1,5 2 saat sonra aynı döngü.
45 derece kazan sıcaklığında %45 alev boyuyla başladı, dönen su %22 lere düştü (2 saate yakın sürdü) sonra terostat kapattı 1,5 2 saat sonra aynı döngü.
birinci döngüde 5,2 m3 tükettiyse (tam hatırlamıyorum)
ikinci döngüde 4,8 m3 tüketmişti (tam hatırlamıyorum)
ama sıcak su kullanımı, mutfak kullanımı ne kadar etkiledi bilmiyorum
bu iş pratik hesaplara bakmıyor. her faktör etkili olabiliyor. herkes kendi evinde deneyip görmeli sonucu
ama tasarruf isteniyorsa yapılması gereken ilk şey dış hava sensörü takılmalı, programlanabilir on of oda termostatı kesinlikle olmalı ki, gece uyku sıcaklığını 20 yap sabah uyanmadan önce 22-23 herneyse işte yap ki, 6-7 saat kombi çalışmasın, gündüzleri güneş alan odalardaki termostatik vana sayesinde o odaların suyu boşuna ısıtılmasın.
dış hava sensörü (özellikle ılıman havalarda harika etkisi var tasarrufa)
programlanabilir oda termostatı (programlanmayanda olur elbette, sadece gece elle kısıp sabah uyanınca elle açmalısın)
termostatik vana (kombinin ısıtacağı su miktarı azalırsa daha az enerji harcar)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi coolomar -- 26 Kasım 2018; 11:10:12 >
26 Kasım 2018 17:05:17
Kombi su sıcaklığı düşük (Örneğin 35-40) °C olursa, ortam sıcaklığının, kullanıcı tarafından ayarlanan (örneğin 21) °C ye gelmesi çok uzun zaman alacaktır.
Bu nedenle, oda termostatı kullanırken kombi su sıcaklığının konvansiyonel kombilerde 55-60 °C ye, (uzun metrajlı radyatör ile) yoğuşmalı kombilerde 45-50 °C ye ayarlanması konfor ve ekonomi açısından en uygun (ideal) değer olarak kabul edilmektedir.
Tam yoğuşmalı kombiyi % 20, yarı yoğuşmalı kombiyi % 15 verimli kullanmanın 2 kuralı;
Yoğuşmalı kombilerin yoğuşma yapması için su sıcaklığının yaklaşık olarak 50 °C üzerine çıkmaması gerekir. Bir evi örneğin 60 °C kalorifer suyu sıcaklığı üreten konvensiyonel bir kombi ile ısıtmak için gereken radyatör miktarı ile, 50 °C kalorifer suyu sıcaklığında ısıtmak için gereken miktar farklı olacağından radyatör seçiminde bu dikkate alınarak yoğuşmalı kombi kullanımında sürekli yoğuşma yani sürekli en yüksek verim, en az tüketim için daha uzun radyatör kullanılmalıdır
XnetaS kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
Oyun bilgisayarı nasıl oluşturulur?
En iyi oyun işlemcisi ve ekran kartı nasıl seçilir?
Oyun monitörü nasıl seçilir?
En güncel ve en ekonomik 'Oyun sistemleri'
26 Kasım 2018 18:20:03 Konu Sahibi
Hocam kazan sıcaklığı denediğim kadarıyla +-5 derece çok fark etmiyor, ben o yüzden 45-65 gibi yüksek fark ile sordum.
Yoksa biliyorum tabiki yoğuşmalı düşük sıcaklık ile uzun metraj kullanmanın iyi olduğunu. Benim merakım aynı koşullarda tasarruf için yaklaşık 40 ile 60 veya 45-65 arası sıcaklık farkının avantajı-dezavantajı.
Tam olarak aynı anda test edemesemde 60-65 derecede mesela yoğuşma daha az olması gerekirken (yani kayıp olması gerekiyorken) daha hızlı ısıtıp kombi kapandığı için çok daha az m3 yakıyor gibi geldi ama tabiki tam test edemiyorum aynı koşullar olmuyor dış hava değişiyor ciddi takip gerektiriyor vs vs..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi XnetaS -- 26 Kasım 2018; 19:4:37 >
Gleaner kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
26 Kasım 2018 20:15:22
oda termostatı kullanılmıyorsa
ne kadar düşük sıcaklık o kadar iyi
yukarda yazdıklarım oda termostatı kullanımı ile ilgili
Kombinin modülasyon arası genişliği
Radyatör uzunluğu da önemli
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Gleaner -- 26 Kasım 2018; 20:22:39 >
28 Kasım 2018 17:26:21 Konu Sahibi
Benzer yazıları başka kaynaklarda da gördüm ama doğruluğu tartışılır. Doğru sonucu bulan yok sanırım :)
bLind kullanıcısının, bahsedilen mesajını gör
28 Kasım 2018 17:28:28 Konu Sahibi
Görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar, bu konunun doğrusunu bulmaya çalışalım....
29 Kasım 2018 02:07:33
Ben hertürlü denedim hocam yoğuşmalı kombi de olsa o.t ile yüksek kazan sıcaklığı daha ekonomik çünkü yoğuşma veriminin azalma aşamasına gelindiği zamanda o.t kombiyi kapatmış oluyor(petek metrajı yeterli durumda ise), bu kullanım tipinde ev içerisinde sıcaklık dalgalanması oluyor, tüketim düşsede konfor kayboluyor.
Bunun için dış hava sensörünü evinize ve o.t çalışma aralığına göre ayarlayıp (yani her hava şartında sıcaklık dalgalanmasını minimum düzeyde tutacak şekilde) kombinize seneye görüşürüz demek kalıyor
01 Aralık 2018 23:25:27
yüksek sıcaklıkta yanan kombi hedeflenen ısıya daha çabuk ulaşacağından kombi devirdaim pompası daha az çalışacak elektrikten de tasarruf edilecek. termostat kombiye dur komutu verdiğinde bile yüksek ısıdaki radyatörler ısı üretmeye devam edecek. özetle yüksek ısıda kombiyi ayarlamak daha avantajlı.