Comfort Condense. Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Cihazlar ZWBR 35-3A (B1 RDC 35 41) ZBR 42-3A (B1 RDC 42 51) Kullanma Kılavuzu TR (2008/12)
Download "Comfort Condense. Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Cihazlar ZWBR 35-3A (B1 RDC 35 41) ZBR 42-3A (B1 RDC 42 51) Kullanma Kılavuzu 6 720 616 258 TR (2008/12)"
1 O Comfort Condense Gazlı, Duvar Tipi Yoğuşmalı Cihazlar TR Kullanma Kılavuzu TR (008/) ZWBR 35-3A (B RDC 35 4) ZBR 4-3A (B RDC 4 5)
2 Değerli Müşterimiz, Isıtma alanında müşterilerine her zaman yüksek verimli, estetik, ileri düzey kalite ve teknolojide en yeni ürünleri sunmayı ilke edinen Bosch, bir evi tanımlayan en önemli simgenin sıcaklık olduğuna inanıyor. Huzur dolu, sıcacık bir evde keyifli bir yaşam sürmenizi amaçlayan Bosch, 00 yılı aşkın tecrübesiyle ısıtma alanında size özel, güvenebileceğiniz çözümler üretiyor. Bosch un yakıt tasarrufu sağlayan, güvenilir, sessiz ve en modern teknolojiyle üretilen ürünleri size keyifli bir yaşam için alternatifler sunuyor. Ürününüzle ilgili olarak bir problem yaşarsanız 7 gün 4 saat hizmet veren Isısan yetkili servislerine başvurabilirsiniz. Isısan yetkili servisleri en kısa sürede size ulaşıp gerekli çözümü sağlayacaktır. Bosch un yaşam kalitenizi yükselten ürününüzü iyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Saygılarımızla, Isısan Isıtma ve Klima Sanayi A.Ş.
3 İçindekiler 3 İçindekiler Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları 4. Emniyetle İlgili Bilgiler 4. Sembol Açıklamaları Ön Kapağın Açılması 7 3 Kullanıma Genel Bakış 8 4 İşletmeye Alma 0 5 Kullanım 4 5. Cihazın Açılıp Kapatılması 5 5. Isıtma Sisteminin Devreye Alınması 5.3 Isıtma Regülasyonu Kullanım Suyu Sıcaklık Ayarı (ZWBR 35-3A) Kullanım Suyu Sıcaklık Ayarı (ZBR 4-3A) 5. Yaz İşletmesi (Sadece Sıcak Kullanım Suyu İşletmesi) Don Koruması Tuş Kilidi Arızalar 5.0 Termik Dezenfeksiyon (Boyler Bağlantılı Cihaz) 7 5. Pompa Blokaj Koruması 8 5. Displayde görüntüye gelen özel göstergeler 9 Enerji Tasarrufuyla İlgili Bilgiler 30 7 Genel 33 8 Çevre Koruma 35
4 4 İçindekiler 9 Garanti ve Servis 3 0 Gaz Dönüşümü 37 Kullanım Hataları 37 Taşıma ve Nakliye 37 3 Yedek Parça 37 4 Özet Kullanma Kılavuzu 38
5 Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları 5 Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları. Emniyetle İlgili Bilgiler Çiğ Gaz Kokusu Halinde B Gaz vanasını kapatın (Sayfa 8). B Pencereleri açın. B Elektrik düğmelerine dokunmayın. B Açık alevleri söndürün. B Gaz dağıtım şirketine ve yetkili servise telefon edin (evin dışından). Atık Gaz Kokusu Halinde B Cihazı kapatın (Sayfa ). B Pencereleri ve kapıları açın. B Yetkili servise haber verin. Montaj ve Dönüşüm B Montaj işlemi yetkili tesisatçı bayi, ilk çalıştırma ve dönüşüm işlemi ise yetkili servis tarafından yapılmalıdır. B Cihazın atık gaz tahliye eden parçaları değiştirilmemelidir. Bakım B B Müşteriye Tavsiyemiz : Yetkili servislerimizden biriyle bir bakım sözleşmesi yapınız ve garanti süresi dolduktan sonra cihazınıza her yıl bakım yaptırınız (özellikle kış mevsimine girmeden önce). Cihazda yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
6 Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları Patlayıcı ve Kolay Tutuşabilen Maddeler B Kolay tutuşabilen maddeleri (kağıt, tiner, boya, v.s) cihazın yakınında depolamayın ve kullanmayın. Yanma / Oda Havası B Korozyon riski nedeniyle yanma havası, agresif maddeler ihtiva etmemelidir (örn. klor ve flor bileşenleri ihtiva eden halojenik hidrokarbonlar). Müşterinin Bilgilendirilmesi B Müşteri, cihazın çalışması ve kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir. B Müşteri, cihazda değişiklik veya bakım yapmaması gerektiği hususunda uyarılmalıdır.
7 Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları 7. Sembol Açıklamaları Kılavuz metni içindeki emniyetle ilgili açıklamalar, gri renk fon üzerinde bir uyarı üçgeniyle belirtilmiştir. Aşağıdaki sinyal kelimeler, önleyici tedbir alınmaması halinde ortaya çıkabilecek tehlike durumunun derecesini ifade etmektedir. Dikkat: Hafif maddi zarar ortaya çıkabilir anlamındadır. Uyarı: Hafif ferdi zarar veya ağır maddi zarar ortaya çıkabilir anlamındadır. Metin içindeki açıklamalar, yandaki sembolle gösterilmiştir. Bu açıklamalar, ayrıca yatay çizgiler içine alınmıştır. Bu açıklamalar; fert veya cihaz için tehlike arzetmeyen durumlarda, verilmesi gerekli olan önemli bilgileri ihtiva etmektedir.
8 8 Ön Kapağın Açılması Ön Kapağın Açılması O Res.
9 Kullanıma Genel Bakış 9 3 Kullanıma Genel Bakış Res. ZWBR 35-3A
10 0 Kullanıma Genel Bakış Bacacı Butonu Servis Butonu 3 Brülör İşletmesi Kontrol Lambası 4 Ana Şalter 5 Tuş Kilidi eco-butonu 7 reset-butonu 8 Display 9 Sıcak Kullanım Suyu Ayar Düğmesi 0 Manometre Su Doldurma Donanımı Entegre Program Saati ve Dış Hava Termostatı Montaj Yuvası 3 Kal. Tes. Gidiş Suyu Sıcaklığı Ayar Düğmesi 4 Servis Vanası (Gidiş) (opsiyonel) 5 Sıcak Su Çıkışı Vanası (opsiyonel) (ZWBR 35-3) Gas Hortumu (opsiyonel) 7 Soğuk Su Giriş Vanası (opsiyonel) (ZWBR 35-3) 8 Servis Vanası (Dönüş) (opsiyonel) 9 Sifon (opsiyonel)
11 İşletmeye Alma 4 İşletmeye Alma Gaz giriş vanasını açın. B Resimde gösterilen gaz giriş vanası cihazla birlikte verilmeyip, piyasadan temin edilecektir. Res. 3
12 İşletmeye Alma Servis vanalarını (opsy.) açın. B Servis / bakım vanalarını, akış istikametini gösterecek şekilde (Bk. küçük Resim) çevirin. Vana kolu, akış istikametine dik konumda = Kapalı. Res. 4
13 İşletmeye Alma 3 Kalorifer Devresi Su Basıncı Kontrolü Manometredeki gösterge - bar arasında olmalıdır. Daha yüksek bir değerin ayarlanması gerektiğinde, yetkili servisimiz sizleri bilgilendirecektir. 0 4 bar 3 Res. 5
14 4 İşletmeye Alma Kalorifer Devresi Suyunun Doldurulması / İlave Edilmesi ZWBR 35-3A Cihazı : Su doldurma vanası, cihazın sağ alt kısmında bulunmaktadır. B Göstergenin bar ın altında durması halinde (soguk tesisatta), gösterge tekrar - bar arasında olacak şekilde tesisat suyunu tamamlayınız. Dikkat: Cihaza hasar verilebilir. B Isıtma suyunu cihaz soğukken doldurun. B Kal. tesisatı. gidiş suyu sıcaklığındaki 3 bar lık. basınç değeri aşılmamalıdır. Aksi tardirde emniyet ventili açacaktır.
15 Kullanım 5 5 Kullanım Bu kullanma kılavuzu sadece cihaz ile bilgileri içermektedir. Kullanılan termostat veya diğer kumanda elemanlarına göre bazı fonksiyonlar farklı olabilir. Isıtma regülasyonu için aşağıdaki imkanlar kullanılabilir : cihaza monte edilmiş dış hava termostatı (cihazda kullanım elemanlarının artması demektir). harici dış hava termostatı oda termostatı ve uzaktan kumanda cihazı ile kombinasyonu. Dolayısıyla, doğru ayar ve kullanım için ilgili termostatın kendi kullanma kılavuzuna bakılmalıdır.
16 Kullanım 5. Cihazın Açılıp Kapatılması Açma B Cihazı On/Off butonundan açın. Kısa bir süre sonra displayde gidiş suyu sıcaklık değeri görüntüye gelir O Res. Şayet displayde, dönüşümlü olarak -II- ve gidiş suyu sıcaklığı görüntüye gelirse, sifon doldurma programı fonksiyoneldir. Sifon doldurma programı, cihaz tesis edildikten veya cihazın uzun süre çalışmamış olmasından sonra, kondens suyu sifonunun doldurulması işlemini emniyete alır. Bu nedenle herbir sonraki ısı talebinde, 5 dakika süreyle düşük ısıl güçte çalışır. Kapatma B Cihazı On/Off butonundan kapatın. B Şayet cihaz uzun süre çalıştırılmayacak ise: Dona karşı korumaya dikkat edin (Mad. 5.7).
17 Kullanım 7 5. Isıtma Sisteminin Devreye Alınması Kalorifer gidiş suyu sıcaklığı 35 C ile 90 C arasında ayarlanabilir. Yerden ısıtma sistemlerinde. gidiş suyu sıcaklığına dikkat edilmelidir. B Isıtma devresinde. gidiş suyu sıcaklığını sağlamak için düğmesini tam sağa çevirin : Yerden ısıtma sistemi : Örn. 3 konumu (yakl. 50 C) Düşük ısıtma sistemi : konumu (yakl. 75 C) Gidiş suyu sıcaklığı 88 C a kadar olan sistem : konum reset eco 5 e min O Res. 7 Brülör işletmedeyken kontrol lambası yeşil yanar.
18 8 Kullanım Pozisyon Gidiş Suyu Sıcaklığı yakl. 35 C yakl. 43 C 3 yakl. 50 C 4 yakl. 0 C 5 yakl. 7 C yakl. 75 C yakl. 90 C Tab.
19 Kullanım Isıtma Regülasyonu Tam doğru ayar için ilgili termostatın kendi kullanma kılavuzuna bakılmalıdır. Bu kılavuzda ; B B B Dış hava termostatının uygun ısıtma eğrisine ve işletme tarzına göre nasıl ayarlanacağı ve Oda termostatının arzulanan oda sıcaklığına göre nasıl ayarlanacağı bilgileri, Ayrıca ekonomik işletme ve enerji tasarrufu ile ilgili bilgiler, verilmiştir. 9 h h advance advance R Res. 8
20 0 Kullanım 5.4 Kullanım Suyu Sıcaklık Ayarı (ZWBR 35-3A) 5.4. Su Sıcaklığı B Su sıcaklığı düğmesiyle ayarlanabilir. Displayde, 30 saniye süreyle ayarlanan kullanım suyu sıcaklığı yanıp sönerek gösterilir. Daha sonra kalf. tesisatı gidiş suyu sıcaklığı görüntüye gelir. reset eco 5 e O Res. 9 Sıcaklık Ayar Düğmesi Pozisyonu Sıcak Su Sıcaklığı min yakl. 40 C e yakl. 50 C yakl. 0 C Tab.
21 Kullanım eco-butonu eco butonuna basılıp kısa bir süre basılı tutulduğunda, konfor işletmesiyle ECO işletmesi arasında dönüşüm sağlanmaktadır. Konfor İşletmesi (Buton Yanmaz / Fabr. Ayarı) Cihaz, sürekli olarak ayarlanan sıcaklıkta tutulur. Bu sayede sıcak kullanım suyu bekleme süresi kısadır. Bu yüzden, sıcak su alınmasa da cihaz devreye girebilir. ECO İşletmesi (Buton Yanar) Cihaz, ayarlanan sıcaklıkta tutulmaz. Ancak sıcak kullanım suyu önceliği aktiftir. İhtiyaç Bildirimli Kullanım Sıcak su musluğunun kısa süreli olarak açılıp kapatılmasıyla kullanım suyu, ayarlanan sıcaklığa kadar ısıtılır. Yani kısa bir süre sonra, istenilen sıcaklıkta su hazırdır. İhtiyaç bildirimli kullanımda maksimum gaz ve su tasarrufu söz konusudur.
22 Kullanım 5.5 Kullanım Suyu Sıcaklık Ayarı (ZBR 4-3A) 5.5. Su Sıcaklığı B Su sıcaklığı düğmesiyle ayarlanabilir. Displayde, 30 saniye süreyle ayarlanan kullanım suyu sıcaklığı yanıp sönerek gösterilir. Daha sonra kalf. tesisatı gidiş suyu sıcaklığı görüntüye gelir. reset eco 5 e O Res. 0 Uyarı: Haşlanma Tehlikesi! B Normal işletme için sıcaklık ayarını 0 ºC ın üstünde ayarlamayın. B 70 ºC lık sıcaklık ayarını sadece termik dezenfeksiyon işlemi için ayarlayın.
23 Kullanım 3 Sıcaklık Ayar Düğmesi Pozisyonu Sıcak Su Sıcaklığı min yakl. 0 C ( Don Koruması ) e yakl. 55 C yakl. 70 C Tab. 3 eco-butonu eco butonuna basılıp kısa bir süre basılı tutulduğunda, konfor işletmesiyle ECO işletmesi arasında dönüşüm sağlanmaktadır. Konfor İşletmesi (Buton Yanmaz / Fabr. Ayarı) Konfor işletmesinde boyler önceliği vardır. Yani önce, ayarlanan sıcaklığa kadar boyler ısıtılır. Daha sonra cihaz, kalorifer işletmesine geçer. ECO İşletmesi (Buton Yanar) ECO işletmesinde cihaz, her 0 dakikada bir, ısıtma işletmesiyle boyler yüklemesi arasında dönüşümlü olarak çalışır.
24 4 Kullanım 5. Yaz İşletmesi (Sadece Sıcak Kullanım Suyu İşletmesi) B Cihazın ana şalterini açık bırakın. B Kalf. tesisatı sıcaklık ayar düğmesini tam sola, yaz konumuna getirin. Pompa ve kalorifer sistemi duracaktır. Kullanım suyu beslemesi, program saati ve termostatın gerilim beslemesi devam edecektir. reset eco 3 5 e min Res O Uyarı: Kal. tesisatında donma tehlikesi (3 yollunu vananın konumu gereği). Bu konumda, sadece cihazın dona karşı korunması sağlanmaktadır. Detaylı bilgileri, ilgili termostat kılavuzundan edinebilirsiniz.
25 Kullanım Don Koruması Kalorifer tesisatı için don koruması: B Cihazın ana şalterini açık bırakın. B Kalf. tesisatı sıcaklık ayar düğmesini konumuna getirin. reset eco 3 5 e min Res. B Kalorifer devresinin kapatılması halinde, tesisata antifiriz katın ve kullanım suyu devresini boşaltın. Detaylı bilgileri, ilgili termostat kılavuzundan edinebilirsiniz. Boyler için don koruması: B Sıcak kul. suyu ayar düğmesini sol dayamaya getirin (0 ºC ). reset eco 5 3 e min Res. 3
26 Kullanım 5.8 Tuş Kilidi Tuş kilidi, ana şalter ve bacacı butonu hariç olmak üzere, gidiş suyu sıcaklık ayar düğmesine, kul. suyu sıcaklık ayar düğmesine ve tüm diğer butonlara etki etmektedir. Tuş kilidini aktif hale getirmek için : B Tuş kilidi butonuna, displayde görüntüye gelinceye kadar basın. reset eco 5 e min Res. 4 Tuş kilidini iptal etmek için: B Displayde sadece gidiş suyu sıcaklık değeri görüntüye gelinceye kadar tuş kilidi butonun tekrar basın.
27 Kullanım Arızalar Tüm emniyet, regülasyon ve kumanda elemanları Bosch Heatronic tarafından kontrol edilmektedir. İşletme esnasında cihaz arızaya geçerse, akustik uyarı sinyali ile uyarılır ve reset butonu yanıp sönebilir. Herhangi bir butona basmak suretiyle akustik uyarı sinyali iptal edilebilir. Reset butonu yanıp sönerse : B Reset butonuna basın ve displayde işareti görüntüye gelinceye kadar basılı tutun. Cihaz tekrar çalışmaya başlar ve ısıtma devresi gidiş suyu sıcaklığı görüntüye gelir. Reset butonu yanıp sönmezse: B Cihazı kapatıp tekrar açın. Cihaz çalışmaya başlar ve kalorifer tesisatı gidiş suyu sıcaklığı görüntüye gelir. Arıza giderilemez ise : B Yetkili servisi arayın ve arızayı bildirin. Display göstergeleri ile ilgili tablo sayfa 30 da verilmiştir. Kalorifer Tesisatı İşletme Basıncı Düşük Displayde dönüşümlü olarak ve gidiş suyu sıcaklık değeri gösterilir: Bunun anlamı kalorifer tesisatı işletme basıncı düşüktür (< 0,5 bar). B Tesisata su ilave edin (Bkz. Syf. 3 ve 4).
28 8 Kullanım 5.0 Termik Dezenfeksiyon (Boyler Bağlantılı Cihaz) Termiz dezenfeksiyon işlemi, musluklar dahil tüm sıcak kullanım suyu tesisatını kapsamaktadır. Uyarı: Haşlanma Tehlikesi! Kaynar su ağır decede haşlanmalara sebep olabilir. B Termikz dezenfeksiyon işlemini normal işletme saatlarinin dışında yapılmalıdır. B B B B B Tüm sıcak su musluklarını kapatın. Diğer kullanıcıları haşlanma tehlikesine karşı uyarın. Termostat olması halinde ilgili sıcak kullanım suyu programını ve su sıcaklığını ayarlayın. Sirkülasyon pompası mevcut ise, sürekli işletmeye alın. Sıcak kullanım suyu ayar düğmesini sağ dayamaya (70 ºC) alın. reset eco 5 e Res. 5 B B B Maksimum su sıcaklığı ulaşılana kadar bekleyin. Tüm muslukları, arka arkaya 3 dakika boyunca 70 ºC lık sıcak su akana kadar açın. Termostat ve sirkülasyon pompa ayarını tekrar normal işletmeye alın.
29 Kullanım 9 5. Pompa Blokaj Koruması Bu fonksiyon, uzun süreli bir işletme aralığından sonra kalorifer pompasının blokajını önlemektedir. Her pompa duruşundan sonra bir zaman ölçümü devreye girmekte ve bu duruş süresi 4 saati aşmış ise, kısa süreli olarak pompa devreye sokulmaktadır. Display de görüntüye gelir.
30 30 Kullanım 5. Displayde görüntüye gelen özel göstergeler Display Tanımlama Tuş kilidi aktif. Zemin kurutma fonksiyonu (dry) (şayet dış hava termostatı üzerinden aktive edilmişse, bk. ilgili termostat montaj kılavuzu) Pompa blokaj sistemi aktif. Kaorifer tesisatı işletme basıncı düşük. Bakım gerekli. Sifon doldurma fonksiyonu aktif. Hava alma fonksiyonu aktif. Isıtma devrsinde aşırı bir şekilde sıcaklık artışı (Gradient kontrolü). Isıtma devresi dak. boyunca devre dışı kalır. Tab. 4
31 Enerji Tasarrufuyla İlgili Bilgiler 3 Enerji Tasarrufuyla İlgili Bilgiler Tasarruflu Isıtma Cihaz, gaz tüketiminin ve çevreye verilen zararın mümkün olduğunca düşük, elde edilecek konforun ise yüksek olacağı şekilde dizayn edilmiştir. Evin aktüel ısı ihtiyacına uygun olarak brülöre olan gaz akışı regüle edilir. Isı talebi azaldığında cihaz, küçük alevle çalışmaya devam eder. Profesyonel dilde bu prosesin anlamı sürekli regülasyon veya modülasyondur. Sürekli regülasyon sayesinde sıcaklık oynamaları minimize edilir ve ısıtılan odalara olan ısı dağılımı homojen (eşit) olur. Bu durumda cihaz, uzun süreli olarak işletmede kalabilir, ancak sürekli DUR/KALK yapan bir cihazdan daha az gaz tüketir ve çevreye olan zararı da daha az olur (sürekli modülasyonun avantajı). Bakım Gaz tüketiminin ve çevreye verilen zararın uzun vadede mümkün olduğunca düşük kalabilmesi için, yetkili servisle bir bakım sözleşmesi yapılmasını tavsiye ederiz. Böylelikle cihaza her yıl bakım yaptırılması işlemi atlanmamış vede yıllık bakım masrafı daha ekonomik olacaktır. Sıcaklık Regülasyonu (Kalorifer İşletmesinde) Optimum bir sıcaklık regülasyonu için oda termostatı veya dış hava termostatı ve termostatik radyatör vanası kullanılmasını önemle tavsiye ederiz. Oda termostatı kullanımı, tasarruf bilinci nedeniyle bazı ülkelerde yasal zorunluluk haline bile gelmiştir (Örn. Almanya). Termostat kullanımıyla sağlanacak enerji tasarrufu, küçümsenmeyecek seviyededir. Bu sayede ayrıca ısıtma konforu da elde edilir. Tesisatınızı yapan yetkili tesisatçı bayiden veya cihazınızın ilk çalıştırmasını yapan yetkili servisimizden bu konuda bilgi alabilirsiniz.
32 3 Enerji Tasarrufuyla İlgili Bilgiler Dış Hava Termostatlı Isıtma Tesisatları Bu tarz ısıtma regülasyonunda dış hava sıcaklığı dikkate alınır ve kalorifer tesisatı gidiş suyu sıcaklığı, termostatta ayarlanmış olan ısıtma eğrisine uygun olarak regüle edilir. Bu tür termostat kullanımı halinde, cihazdaki gidiş suyu sıcaklık ayar düğmesini, ısıtma tesisatı için seçilen. sıcaklığa ayarlayınız. Bu düğmenin konumunda, 75 ºC lık. gidiş suyu sıcaklığı sağlanır. Oda Termostatlı Isıtma Tesisatları Oda termostatının monte edilmiş olduğu oda (referans oda), diğer odaların sıcaklığını tayin eder. Bu odadaki (referans oda)radyatörlerde termostatik radyatör vanası bulunmamalıdır. Cihazın sıcaklık ayar düğmesini, ısıtma tesisatında arzu edilen. gidiş suyu sıcaklığına ayarlayın. konumunda, 75 ºC lık bir maksimum gidiş suyu sıcaklığı sağlanır. Herbir odadaki (referans oda hariç) sıcaklık, termostatik radyatör vanalarıyla arzulandığı şekilde ayrı ayrı ayarlanabilir. Referans odada, diğer odalardan daha düşük bir sıcaklık istenmesi halinde, oda termostatı sıcaklık ayar düğmesindeki ayara müdahale etmeyip, radyatörlerdeki manuel vanalardan kısma yapılabilir. Termostatik Radyatör Vanaları Herbir oda için arzu edilen oda sıcaklığının sağlanabilmesi için termostatik radyatör vanaları kapatılmamalı, açık bırakılmalıdır. Şayet uzunca bir süre sıcaklık sağlanamıyor ise, ancak o zaman termostattaki ısıtma eğrisi veya arzu edilen oda sıcaklığı değeri değiştirilmelidir. Yerden Isıtma Gidiş suyu sıcaklığını, sistem üreticisi firmanın tavsiye ettiği. değerden daha yükseğe ayarlamayın!
33 Enerji Tasarrufuyla İlgili Bilgiler 33 Ekonomik İşletme (Gece İşletmesi) Oda sıcaklığının düşürülmesiyle (gündüz veya gece) önemli miktarda yakıt tasarrufu sağlanır. Oda sıcaklığının ºC düşülmesiyle %5 e kadar varan enerji tasarrufu elde edilmektedir. Ancak oda sıcaklığının +5ºC ın altına düşürülmesi tavsiye edilmez. Termostat kullanımıyla ilgili detaylı açıklamalar, ilgili termostatın kullanma kılavuzunda mevcuttur. Havalandırma Havalandırma işlemi için pencereleri üstten açılı şekilde açık bırakmayın. Bu durumda oda havasında yeterli bir iyileştirme sağlanmadan, odadan sürekli ısı kaybı olacaktr. En iyisi kısa, fakat yoğun bir havalandırmadır (pencerelerin kısa bir süre tam açılması). Havalandırma esnasında termostatik radyatör vanaları kapatılmalıdır. Sıcak Kullanım Suyu Kullanım suyu sıcaklığını, mümkün olduğunca sürekli düşük seçmeye özen gösterilmelidir. Kumanda paneli üzerindeki kullanım suyu sıcaklık ayar düğmesinin mümkün olduğunca düşük bir değerde ayarlanmasının karşılığı olarak, ihmal edilemeyecek mertebede bir enerji tasarrufu sağlanabilecektir. Bunun yanında, kullanım suyu sıcaklığının yüksek seçilmesi sonucu olarak kireçlenme riski artacak ve buda, cihazın fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyebilecektir (örn. ısıtma süresinin uzaması veya çıkış suyu debisinin azalması). İhtiyaç bildirmeli kullanımda maksimum gaz ve su tasarrufu söz konusudur. Sirkülasyon Pompası Sıcak kullanım suyu devresinde muhtemelen mecvut olan sirkülasyon pompası (şayet varsa), bir program saati (timer) üzerinden, bireysel ihtiyaca göre ayarlanmalıdır (örn. sabahları, öğlenleri veya akşamları).
34 34 Genel 7 Genel Dış Mantonun Temizlenmesi Dış mantoyu nemli bir bezle temizleyin. Toz deterjan veya asidik temizleme maddesi kullanmayın. Özet Kullanma Kılavuzu Okuduktan sonra, özet kullanma kılavuzu sayfasını (Mad. 4) dışa gelecek şekilde katlayıp, cihazın ön panelinde bulunan yuvada saklayabilirsiniz O Res.
35 Genel 35 Cihaz Dataları Yetkili servisimize başvurmanız halinde, cihazın doğru olarak tanımlanması, bizler açısından önem arzetmektedir. Bu veriler, cihazın tip etiketinde veya dış manto üzerindeki etikette mevcuttur. Cihaz Tip Notasyonu (Örn. ZWBR 35-3A)... Üretim Tarihi (FD...)... İlk Çalıştırma Tarihi :... Tesisatı Yapan Bayi :...
36 3 Çevre Koruma 8 Çevre Koruma Çevre koruma, BOSCH grubunda temel bir şirket prensibidir. Ürünlerin kalitesi, ekonomiklik ve çevre koruma, bizler için aynı önem seviyesindedir. Çevre korumayla ilgili yasalar ve talimatlara çok sıkı bir şekilde uyulmaktadır. Çevrenin korunması için bizler, ekonomikliği dikkate alarak, mümkün olan en iyi teknolojiyi ve malzemeyi kullanmaya özen gösteririz. Ambalaj Ürünlerin paketlenmesinde, optimum bir geri kazanıma (Recycling) imkan sağlayan, ülkeye özel geri kazandırma sistemlerinde katılımcıyız. Kullandığımız tüm paketleme malzemeleri çevreye zarar vermeyen, geri kazanımlı malzemelerdir. Eski Cihazlar Eski cihazlarda yeniden değerlendirilebilecek (geri kazanabilecek) malzemeler mevcuttur. Cihazların yapı grupları kolaylıkla ayırılabilir ve plastik malzemeler işaretlenmiştir. Böylelikle farklı yapı grupları ayrıştırılabilir ve geri kazanıma veya etkisizleştirilmeye yönlendirilebilir.
37 Garanti ve Servis 9 Garanti ve Servis Garanti şartları, cihazla birlikte verilen garanti belgesinde izah edilmişitir. Cihazın garantisinin geçerli olabilmesi için tesisatın yetkili bir tesisatçı bayi tarafından, ilk işletmeye alma işleminin ise yetkili bir servis tarafından yapılması gereklidir. Montaj ve kullanımla ilgili olarak montaj ve kullanma kılavuzlarında belirtilen tüm talimatlara uyulmak ve yetkili servisler dışında cihaza müdahale edilmemek (bakım, onarım veya başka bir nedenle) kaydıyla cihazınız, normal işletme şartları altında, fabrikasyon hatalarına karşı 3 yıl süreyle servis garantisine sahiptir. Yetkili servislerimizden veya ürününüzden bir şikayetiniz söz konusu olduğunda, bu kılavuzun arka sayfasında adresi belirtilen Servis Müdürlüğümüze veya servis destek hattımıza başvurabilirsiniz. Kombi cihazları için Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.
38 38 Gaz Dönüşümü 0 Gaz Dönüşümü Kullanıcının, cihazı işleteceği gaza (doğalgaz veya LPG) uygun olarak satın almış olması gerekli olup, aksi halde cihazın montajı yapılmadan önce değiştirilmesi zarureti vardır. Zira gaz dönüşüm işlemi ücretlidir! Cihazınız için gaz dönüşümü gerekli olduğunda, mutlaka yetkili servisimize başvurunuz. Kullanım Hataları Cihazınız, yanlış kullanıma mahal vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olup, kullanımla ilgili detaylı bilgiler, montaj ve kullanma kılavuzunun ilgili bölümlerinde verilmiştir. Herhangi bir problemle karşılaştığınızda en yakın yetkili servisimize başvurunuz. Taşıma ve Nakliye Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar, ilgili standarda uygun olarak ambalaj kutusu üzerinde belirtilmiştir. Muhtemel taşınmalarda cihazınızın hasar görmemesi için ambalaj kutusu ve stroforların atılmayıp, muhafaza edilmesini tavsiye ederiz. 3 Yedek Parça Cihazda yapılacak tüm onarım, bakım ve gaz dönüşüm işlemleri için yalnızca kombi servislerimiz yetkili olup, yetkili servislerimiz dışında cihaza kesinlikle müdahale edilmemeli ve cihazda sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Piyasada yetkisiz kişilerce pazarlanan korsan yedek parçalar kesinlikle kullanılmamalıdır.
39 Özet Kullanma Kılavuzu 4 Özet Kullanma Kılavuzu Açma Kul. Suyu Sıcaklığı O Dikkat : HaşlanmaTehlikesi! - Sıcaklık ayar düğmesini e konumuna getirin. Kal. Devresini Çalıştırma reset eco reset eco 5 e 5 e min O Sıcaklık Regülasyonu Oda termostatını arzulanan sıcaklığa veya dış hava termostatını, uygun ısıtma eğrisine ve işletme tarzına göre ayarlayın. Tuş Kilidi O eco-butonu Yanar : Ekonomik işletme. eco-butonu Yanmaz : Konfor İşletmesi Don Koruması reset eco reset eco 5 e min 3 5 min e O
40 Bosch Isıtma Sistemleri Merkezi Ankara Asfaltı Üzeri, Onur Sokak, No. 8/A Kofluyolu - Kadıköy - STANBUL Tel : (0) Faks : (0) ISISAN ISITMA VE KL MA SAN. A.fi. MERKEZ : Bestekar fievki Bey Sok., No. Balmumcu - STANBUL Tel: (0) Faks: (0) SERV S MÜDÜRLÜ Ü : Ankara Asfaltı Üzeri, Onur Sok., No. Kofluyolu Kadıköy - STANBUL Servis Destek Merkezi: Tel: (0) 544 Faks: (0) ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü : Akay Caddesi No. Dedeman Oteli Karfl sı ANKARA Tel: (03) Faks: (03) ANKARA SERV S MÜDÜRLÜ Ü: Gersan Sanayi Sitesi 57. Sokak, No:35 Ergazi / ANKARA Tel: (03) 5 99 Faks: (03) ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü: Akçay Caddesi No.83 Emlak Bankası Konutları Karfl sı Gaziemir - ZM R Tel: (03) Faks: (03) ÜRET C F RMA : Bosch Thermotechnik GmbH D Wernau