I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması - PDF
Download "I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması"
1 I. DOĞALGAZ SOBASI Gaz yakıtla çalışan, radyatör ve ısıtma tesisatına ihtiyaç duymadan yerleştirildiği mekanı ısıtan bir ısıtma cihazıdır. Benzerlik İlişkisi, Elektrik Sobası Odun Kömür Sobası Doğal Gaz Sobası Elektrik ile Odun Kömür ile Doğal Gaz ile I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması Gaz Tipi Baca Fan Doğal Gaz Bacalı Fanlı LPG Hermetik Fansız I.2.Doğalgaz Sobası Modelleri Doğal Gaz için Bacalı - Fanlı ve Fansız Hermetik - Fansız LPG için Bacalı - Fanlı ve Fansız Hermetik Fansız kapasitelerinde modeller mevcuttur. Atmosferik Brülörler Atmosferik brülörler gaz ile çalışan ve alçak basınç aralığında yanma sağlayan brülörlerdir. Hareketli parça ihtiva etmedikleri için sessiz çalışırlar.
2 Atmosferik brülörler, meme, karışım borusu, iç yanma odası ve yanma levhasından oluşur. Memeden çıkan gaz, ortamdan havayı da beraberinde sürükleyerek brülör içine girer ve gaz+hava karışımı kendiliğinden oluşur. Gaz+hava karışımı yanma levhasından çıkarak yanar. Alev Gaz Hava-Gaz Karışımı Birincil hava Doğalgaz sobalarında bacalı ve hermetik modeller mevcuttur. I.3.BACALI MODELLER Yanma için gerekli olan hava ortamdan alınır. Yanmış gazlar bina bacası vasıtasıyla dış ortama atılır. I.4.HERMETİK MODELLER Yanma için gerekli olan havanın cihazın bulunduğu ortam yerine dış havadan elde edildiği sistemlerdir.
3 Hermetik baca sistemlerinde yanma ürünleri, kazanın herhangi bir doğal çekişli baca sistemine bağlanmadan bir boru vasıtası ile dışarı atılır ve yanma için gerekli olan taze hava yine aynı sistemle kazana ulaştırılır. Hermetik modellerin avantajlar: Baca sistemine ihtiyacı yoktur. Hermetik baca (eş eksenli baca) ile direkt olarak atmosfere bağlanır. İçinde bulunduğu ortamdan bağımsız çalışmakta, ortam havasını kullanmamaktadır. Isınan çevre havası Taze Hava Girişi Duman Gazları Çıkış Yanma Odası Alev Brülör I.5.DOĞALGAZ SOBASI KOMPANENTLERİ Yanma Odası: Yanmanın içinde gerçekleştiği ve etrafındaki havayı ısıtan parçadır. Uzun ömür için emaye ile kaplanmıştır. Brülör ve memeler: Atmosferiktir. Uygun kapasiteyi sağlayan bir adet kullanılır. Gaz Valfi (SIT): Piezo ateşlemeye uygundur. Üzerindeki oransal kontrol düğmesi ile gaz ayarı yapılabilir. Termostat: Ortam sıcaklığını algılayarak gaz ayarı yapar. Pilot Grubu (SIT): Elektrot, pilot ve termokupl dan oluşur. Pilot alevi oluşmadan brulöre gaz verilmez. Alevin sönmesi durumunda gaz kesilir. Baca Termostatı: Bacalı modellerde yanma odasının arkasında bulunur. Bacada geri tepme veya tıkanma oluşursa yükselen sıcaklığı hissederek sistemi durdurur, gazı keser. Gövde: Yanma odası ve diğer parçaları içinde bulunduran kısımdır. Panjur: Sobanın üst kısmında bulunan ve siyah emaye kaplı parçadır. Sobada ısınarak yükselen hava üzerinde bulunan panjur deliklerinden ortama çıkar. Isı Kalkanı: Ön kaplamanın aşırı ısınmasını engeller. Servis Kapağı: Servis esnasında brulöre müdahele için kullanılır. Yere Tespit Parçası: Sobanın devrilmesini önler, İGDAŞ gereğidir.
4 Panjur Gaz ayar düğmesi Gaz valfi Şase I.6. DOĞALGAZ SOBALARINDA EMNİYET Gaz valfi ateşleme konumuna getirilerek gaz ayar düğmesi bastırılır. Bu konumda iken piezo çakmak ile ateşleme yapılır. Bunun sonucunda pilot alevi yanar ve termokupl tarafından algılanır. Ayar düğmesi bırakılır. Pilot yanmamış ise (veya sönerse) termokupl tarafından sistem kapatılır. Pilot ateşlemesi gerçekleştikten sonra valf üzerinden gaz ayarı yapılarak sistem çalıştırılır. Hem bacalı hem de hermetik sobalarda oda sıcaklığını algılayarak gaz ayarı yapan termostat bulunmaktadır. Fakat bu termostata kullanıcı tarafından müdahale edilemez. Bacalı modellerde herhangi bir baca problemine karşı baca termostatı bulunmaktadır. Bacada tıkanma veya rüzgar nedeniyle geri tepme olursa baca gazı termostatın sıcaklığını yükselterek sistemi kapatmasını sağlar. Böylece baca emniyeti sağlanmış olur. I.7.DOĞALGAZ SOBASI KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Bacalı Baca olan mekanlarda kullanılabilir. Baca çapı 130mm olmalıdır. Baca çekişi uygun olmalıdır. Kullanıldığı mekana yeteri miktarda hava girişi olmalıdır. Yakma havasını bulunduğu mekandan alır. Hermetik Baca olmayan mekanlarda, hermetik baca için çıkış yapılarak kullanılabilir. Hermetik Baca montajı talimatlara uygun şekilde yapılmalıdır.
KONUTLARDA KULLANILAN DOĞAL GAZLI CĐHAZLARIN TESĐSATI. Kenan ŞAHĐN ÖZET
63 KONUTLARDA KULLANILAN DOĞAL GAZLI CĐHAZLARIN TESĐSATI Kenan ŞAHĐN ÖZET Doğalgazın ülkemizde yaygınlaşmaya başlaması ile konutlarda kullanılan Doğalgazlı cihazların sayısı artmaya başlamıştır. Özellikle
Şekil 8.1 Fuel Oil Brülörü ve Ana Parçaları
8.1 Fuel Oil Brülörleri 8.1.1 Fuel Oil Yakan Brülörlerin yapıları Şekil 8.1 de görüldüğü gibi namlu biçimindeki gövde üzerine yanma için gerekli parçalar yerleştirilir. Yanmanın olabilmesi için yakıt,