Silindirik İkaz Lambaları >
Mini Acil Toplanma Alanı İkaz Cihazı (MS-1328)
Fiyat : ₺1.511,49 + KDV
İndirimli : ₺1.281,55 + KDV
KDV Dahil : ₺1.512,23
₺274,72 'den başlayan taksitlerle
Görsel işitsel ikaz sirenin camı sisli havalarda rahatlıkla görülebilmesi için özel sarı renk pigmenti ile üretilmiştir. Görünürlüğü arttırmak için üzerinde ikinci bir LED ışık kaynağı bulunmaktadır.
İkaz sirenin sesi 120dB olup uzak mesafelerden duyulmaktadır.İçerisinde elektronik ekipmanlar Poliamid yanmaz erimez pano içerisindedir. Mühürlü IP65 Buat içerisinde Röle ve 40Amperlik trafo mevcuttur.
Ürün Amacı ve kullanımı:
1) Ürünün üzerinde bulunan buton(emergency stop) ok işareti yönünde çevirildiğinde acil toplanma ikazı verilmeye başlar.
2) Butona basıldığında ikaz durdurulur. Bu durdurma işlemi ancak toplanma gerçekleştirildikten sonra yapılmalıdır.
3) Acil toplanma ikaz cihazı toplanma alanında olabileceği gibi toplanma alanına yönlendirme amacıyla da iç ve dış ortamlarda da kullanılmaktadır.
4) Acil durumlarda önceden belirlenmiş eylemler gerçekleştirilmelidir.
Ürünün IP65 pano kapağını üzerinde bulunan anahtarı ile açınız.
1) Akü başlarını kutuplara dikkat ederek aküye takınız. Taşınma esnasında oluşabilecek problemleri engellemek amacıyla ürün akü bağlantısı yapılmamış halde gönderilir.
2) Takıldığı zaman Alarm sireni ve panonun üzerinde bulunan Yedekli Sistem İkaz lambası da çalışacaktır.
3) Panonun üzerinde bulunan kırmızı lamba yedekli sistem olduğu için içerisinde bulunan yedek ünite ancak ana ünite bozulduğu zaman devreye girecektir. Arıza takibi alarm uçlarıyla yapılabilmektedir.
4) Elektrik kesildiği anda Röle sayesinde cihaz otomatik olarak Aküden beslenmeye başlayacaktır.
5) 220V elektrik bağlantısının olduğunu gösteren gövdenin sol üst tarafında bir indikatör neon ampul vardır. Elektriğin kesik olup olmadığını bu indikatör göstermektedir.
• İlk olarak akü bağlantı uçları aküye takılmalıdır. +(kırmızı) konnektör akünün +(kırmızı) ucuna –(siyah) konnektör ise akünün –(siyah) ucuna bağlanmalıdır.
Ürünün içerisinde 5 adet klemens mevcuttur,bu klemenslerden ;
• 1-2 uçlar 220VAC giriştir test amaçlı olarak kablolu olarak gönderilmiştir, 1-2 uçlarına 220VAC besleme bağlantısı yapılmalıdır.
• 3-4-5 girişler Alarm Uçlarıdır,kuru kontak bağlantı olup Kırmızı ikaz lambasının arıza komutlarını iletebilmektedir. Beyaz ortak olup(COM) diğer uçlar ise Normalde açık(NO) ve normalde kapalı(NC) alarm uçlarıdır.
• Teknik ekip tarafından önerilen 2x0,75mm lik kablo ile sarı boru montajdan içeri geçirip elektrik bağlantı yapılmalıdır.
• Akü girişlerine kesinlikle başka bir enerji bağlanmamalıdır.
Acil durumlarda toplanılacak alana, ortalama boydaki bir insanın ulaşabileceği yükseklikte(1.60m) 30mm çapındaki sağlam boru üzerine montaj edilmelidir, herkes tarafından rahatlıkla ulaşılabilir olmalıdır.
Seri : 1300
Voltajları : 220VAC - 12VDC
Sinyal Efekti : Duble Çakar + LED
Ampul Tipi : xenon
Montaj Tipi : Boru Montaj
Boyut : 270 x 230 x 130
Ton Tipi : Elektronik Siren
Ses Çıkışı : 70-120 dB
₺1.281,55 + KDV
₺171,60 + KDV
₺218,40 + KDV
₺429,00 + KDV
₺2.563,12 + KDV
Mini Acil Toplanma Alanı İkaz Cihazı, MS-1328,