Bölgeye ve odanın hacmine göre ısıtma radyatörlerinin
Özel bir ev inşaatı veya bir şehir apartmanının büyük onarımı sırasında ısıtma radyatörlerinin hesaplanması, prosedür zorunludur. Bu durumda, hangi ısıtıcıların kullanıldığı büyük bir rol oynamaz. Dökme demir, çelik, alüminyum veya bimetal, tüm bu birimlerin kendi hesaplama kapasiteleri vardır. Radyatörleri hesaplamak için hesap makinesi harika bir şey, ama ya etrafta değilse? Bu soruyu cevaplamaya çalışacağız.
Önemli: Bu tür hesaplamaları yaparken tasarım mühendisleri bir düzine farklı reçete ve tanımdan daha fazlasını kullanırlar. Ancak düzenlemelerin temel kodu SNiP 41-01-2003 olarak kabul edilir. Kontrol eden makamların, nesneyi kabul etme sürecine bel bağladıklarıdır.
Gösterge verileri nasıl alınır?
Radyatör sayısını doğru olarak hesaplamak her zaman gerekli değildir. Bir apartman dairesinde büyük bir revizyon yapmak, standart ortalamalara göre birkaç dakika içinde elde edilebilecek yeterli veri olacak.
Odadaki pilin boyutunu hesaplayın
Bu yöntem standart kentsel yüksek katlı apartman daireleri için en basit ve harika olarak kabul edilir. Yüksek katlı binalarda, bir odanın parametrelerinin çoğunu önemli ölçüde etkilemek gerçekçi olmayan bir durumdur, bu yüzden karmaşık termal mühendislik hesaplamalarının labirentine girmenin bir anlamı yoktur.
Onaylı bir SNiP'ye göre, 1m ısıtmak için? Büyük ülkemizin orta kesimindeki apartman sakinleri 100 watt'a ihtiyaç duyarlar. Bu değer, standart yalıtım ve tavanlar 3 metreden daha yüksek olmayan daireler için ortalama olarak alınmıştır. Kuzeyde aynı şartlar altında 150-200 W gerekli olacaktır. Güney bölgelerinde, bir kural olarak, 60 watt yöneliyorlar.
Herhangi bir batarya ile ilgili talimatlar, gücü hakkında veri içerir. Sadece odanın karesini 100 W ile çarpmanız ve seçtiğiniz radyatörün bir bölümünün isim plakası gücüne bölünmesi gerekiyor.
Önemli: onaylanan kurallara göre, pil ile ilgili belgelerin, bölümün 70 ° C'lik bir soğutucu sıcaklıkta vereceği gücü gösterir. Sistemdeki sıcaklık daha düşükse, ısı çıkışı orantısal olarak azalacak ve daha fazla bölümün kurulması gerekecektir. Bu durumda, gerçek sıcaklığı ayarlayabileceğiniz radyatör sayısını hesaplamak için hesap makinesini kullanmak uygundur.
Söylediğimiz gibi, bu hesaplama yöntemi yaklaşıktır, bir balkonun varlığı, odadaki pencerelerin sayısı ve boyutu gibi birtakım detaylar ve diğer bazı değişiklikler açıkça dikkate alınmamıştır. Tüm bu tür ısı kayıplarını telafi etmek için, nihai rakamı% 20 oranında arttırmak gelenekseldir. Hesaplama mutfak için yapılırsa, o zaman ısı kayıplarını hesaba katmadan her şeyi olduğu gibi bırakabilirsiniz. Mutfakta ek ısı kaynakları olduğu için.
Odanın hacmine bölümlerin sayısının bağlılığı
Bu yöntem, yüksek tavanlı açık planlı dairelerin sahipleri tarafından tercih edilmektedir. Pilin boyutunu özel bir kulübe veya iki veya daha fazla seviyeli bir odaya hesaplamanız gerektiğinde de iyi uyuyor.
Gerekli sayıda radyatörün hesaplanması, odanın hacmine dayanmaktadır. Yani, önce uzunluk, genişlik ve yüksekliği çarparak kübik metre sayısını saymanız gerekir.
İlk durumda olduğu gibi, koşullu veri esas alınır. 1m ısıtmak için Rusya'nın merkezi için inanılıyor? Standart bir sıcaklık ile bir panel evde, 41 watt enerji gerekir. 2 veya daha fazla tuğla kalınlığına sahip tuğla duvarlar için, ayrıca geliştirilmiş yalıtım ile özel evler için 34 watt'a ihtiyacımız var. Odanın hacmini ve 1 bölümün gücünü bilmek, bölümlerin sayısını hesaplamak kolaydır.
Örneğin, üç metre dört metre yüksekliğinde eski bir binanın bir tuğla evindeki mutfak hacmi 4 metre tavan yüksekliği olacak mı? (3x4x4 = 48). Buna göre, ısıtma için 1,632 KW (48x34 = 1.632) gereklidir. İyi bilinen döküm demir MS-140'ın ortalama güç bölümü 160 watt'tır. Şimdi 1,632 kW, 160 W'ye bölün ve 10.2 bölüm alın.
Mutfak için düşündüğümüzden, onu düzeltebilirsiniz. Diğer odalar için, toparlamak gelenekseldir. Ayrıca, sıradan odalarda her türlü ısı kaybını telafi etmek için nihai değer% 20 oranında artırılır.
İpucu: Tipik binalardaki akü sayısının yaklaşık hesaplanmasıyla uğraşmamak için, radyatörlerin hesaplanması için bir tablo geliştirilmiştir. Bu kullanışlı bir cihazdır, çoğu zaman donanım mağazalarının danışmanları tarafından kullanılır.
Isıtma radyatörlerinin tam olarak hesaplanması genellikle özel bir evin inşaatı sırasında veya modern bir dairenin ücretsiz bir düzende revizyonu sırasında yapılır. Yüksek kaliteli bimetalik, çelik veya dökme demir radyatörlerin fiyatı oldukça yüksektir, bu nedenle her bir ek bölümün bütçe üzerinde önemli bir etkisi vardır.
Kendi elleriyle doğru hesaplamalar yapmak, göründüğü kadar zor değildir. Hesaplamanın ilkesi, önceki seçeneklerden çok farklı değildir, temel formül oldukça basittir. Bütün sorun, her biri binanın belirli özelliklerinden ve özelliklerinden sorumlu olan bir dizi faktörün yetkili seçimidir.
CT = NхSхК1хК2хК3хК4хК5хК6хК7
Bu durumda (CT) Bu, oda sıcaklığının 20 ° C civarında tutulması için gerekli olan gerekli ısı miktarıdır;
(K) sabit bir değerdir ve metrekare başına tablo şeklindeki ısıyı karakterize eder. Bu, kuadratüre dayalı yaklaşık hesaplamada kullandığımız değerdir. Rusya'nın merkezi için 100 W, Kuzey için 150–200 W ve Güney için 60 W;
(S) Formülümüzde, ısıtmanın hesaplandığı tesis alanıdır;
Ardından, binanın temel özelliklerinden gerçekten sorumlu olan bir dizi yükseltme ve indirme katsayısı geliyor.
K1, binanın camının seviyesi ve kalitesinden sorumludur:
İki bölmeli eski ahşap çerçeveler 1.27 faktöre sahip olacak;
Çift camlı modern plastik şartlı olarak ünite olarak alınır;
Takviyeli üçlü cam çerçeveleri 0.85;
K2 dış duvarların yalıtım kalitesinden sorumludur:
Karolarla kaplı eski betonarme panellerin kat sayısı 1.27;
Ek dış yalıtım ile iki tuğla veya panel döşenmesi bir birim olarak alınır;
Köpük ve gaz betonu gibi modern yapı malzemelerinin yanı sıra yalıtım mineral yünü veya köpüğüyle siding, 0.85'lik bir değere sahiptir.
K3, yılın en soğuk haftasından, daha kesin olarak kış donlarının zirvesinde 7 gün boyunca ortalama sıcaklıktan sorumludur. Burada -10'dan başlıyoruz?
Ayrıca, sıcaklıktaki her bir azalma -5 С ile, katsayıya 0.2 eklenir:
Yani -10'da? 0.7 değeri ile;
-15? 'De 0.9 değeri alınır;
-20'de? 1.1 değeri ile alınır;
-25? De 1.3 değeri ile;
-30 ° C'de, 1.5 değeri alınır ve böyle devam eder;
К4, kat karesinin pencere cam alanına oranını ifade eder.
Burada bölgede% 10'luk bir artış ile belirli bir düzenlilik vardır, katsayı 0.1 artar:
% 10 için, değer 0.8'dir;
% 20 için, değer 0.9'dur;
% 30 için değer 1'dir;
% 40 için, değer 1.1'dir;
% 50 için, değer 1.2, vb.
K5, bir sonraki, üst katta bulunan odayı karakterize eder:
Burada bir ünite olarak ısıtılmamış bir tavan almak yaygındır;
Sıcak bir tavan için, bu değer 0,9 olacaktır;
Eğer bir apartman dairesi yukarıda bulunursa, katsayı 0.8'e eşit olacaktır;
K6 caddeye doğrudan bakan duvarların sayısından sorumludur:
1 duvar için 1.1'e eşit olacak;
2 duvar için 1.2 olacak;
3 duvar için 1.3'e eşit olacak;
Tüm duvarlar sokağa bakarsa, katsayı 1.4 olur;
K7 tavanın yüksekliğinden sorumludur.
Burada adım yukarı doğru gider, her yarım metre için değer 0,05 artar:
2.5m tavan yüksekliği referans olarak kabul edilir ve birim olarak alınır;
Üç metrelik bir tavan 1.05 oranına sahip olacak;
Üç buçuk metre 1.1, vb.
Katsayılara karar verdiğinizde, hesaplamayı gerçekleştirdiğinizde ve sonunda ısı miktarını elde ettiğinizde, önceki durumlarda olduğu gibi, 1 bölümün ısı kapasitesiyle bölünmesi gerekecektir.
Bu makaledeki video, hesaplama örneklerini göstermektedir.
Tabii ki, hesap makinesi programının yardımı ile ısıtma radyatörlerinin hesaplanması kıyaslanamaz derecede daha kolay ve daha hızlıdır. Fakat gördüğünüz gibi, böyle bir asistanın yokluğunda bile, kendi elinizle kesin bir hesaplama yapmak oldukça gerçekçi.
ÖncekiBodrumun havalandırması ayrıntılı: hesaplamadan kurulum
SonrakiBanyo musluk çeşitleri: tasarım özellikleri ve özellikleri
Tuvaletteki borular nasıl kapatılır
Septik tankların çalışma prensibi
Radyatörlerde termal kafalar. anahtar faydalar. yükleme
İndüksiyon ısıtma kazanı do-it-yourself: teorik temel ve
Mutfaktaki lavabonun altındaki aksesuarlar nasıl seçilir:
Hangi duş başlığı ile duş seçmek için: 2 ana kriter
Sera havalandırma - türleri ve özellikleri
Vanalar ısıtma için ne ve nasıl kullanılır?