Bayrampaşa Kombi Servisi 444 18 37 » Aynı Gün Garantili Hizmet
Ragıp tekin dedi ki:
Kombi bosh 20 000kcal
50 derece yanıp sönüyor fakat resetledigimiz zaman düzeliyor
1-2 saat sonra yine 50 derece yanmaya devam ediyor
Merhaba Ragıp Bey… Bosch model kombilerde 50 led uyarısı alevin algılanmadığını belirtir. Yani dairenizde gaz var, ocağınız yanıyor, kombiye gaz geliyor ancak kombi alevi algılamadığı için ateşleme yapmıyor ve cihaz bu yüzden arızaya geçiyor. Cihazı arka arkaya 3 kez resetlemenize karşın düzelme olmazsa eğer servis yardımı almanız gerekir. Arıza birçok sebebe bağlıdır. Genel olarak karşımıza anakart, gaz valfi, iyon ve ateşleme elektrotları çıkar. Ancak yine de sorunu gelip incelemek gerekir. Bu yüzden servis yardımı almalısınız.
Ali suadiye dedi ki:
4 Aralık 2018, 11:15
Vıtodens050w kullanmaktayım mod tuşuna bastığımda petek ve musluk simgesi geliyordu fakat şimdi ekranda sağ altta serv yazısı çıkmaya başladı kullanma kılavuzunda baca temizleyicisi olarak görünmekte ne yapmalıyım
4 Aralık 2018, 12:05
Merhaba Ali Bey… Cihaz arızaya geçtiği için serv uyarısı veriyor. Bir süre kadar cihaza herhangi bir müdahalede bulunmadan bekleyin. Bir süre sonra cihaz kendiliğinden düzelebilir. Ancak düzelme durumu olmaz ve sorun devam ederse servis çağırmanız gerekir.
HASAN ŞİMSEK dedi ki:
Baymak lambert lx24fi benim kombi balkonda camı yapılı dolap içinde altaki komsu var ama ama yakmıyor doğalgaz çok geliyor kombinin dışarda olması çok yakmasına sebepmidir .termostat taktıysam acaba doğal gaz düşer mi doğalgaz çok gelmesiyle mutfak koridor banyo kapalı
6 Aralık 2018, 09:34
Merhaba Hasan Bey… Kombi kapalı balkondaysa yakıt tüketimini etkilemez ve donma gibi olasılıklar da düşük olur. Daireniz ara katta olmasına rağmen alt komşunuz kombiyi yakmıyorsa yerler her zaman için daha soğuk olur ve dairenizi ısıtmakta güçlük çekebilirsiniz ve bu durum yakıt tüketimini etkileyebilir. Oda termostatı yüksek oranda olmasa da %6 oranında tasarrufa sebep olabiliyor. Daire içinde en az 3 peteği kullanın, kullanmadığınız odalardaki petek vanalarını ve odaların kapılarını kapatabilirsiniz. Kombiyi kısık bir ayarda sabit çalıştırın. Yani kullanıma bağlı aç-kapa şeklinde kullanmayın. Bu şekilde yakıt tüketimi az da olsa düşer.
Vedat güneş dedi ki:
8 Aralık 2018, 00:05
Baymak luna 3 kombim.petek simgesi yanıp sönüyor neden olabilir.
Merhaba Vedat Bey… Kombide petek simgesinin yanıp sönmesi normaldir. Peteklerin ayarlanan derecede ısındığını, devir daim pompasının su sirkülasyonu yapmaya devam ettiğini belirtir.
Halil şevik dedi ki:
18 Aralık 2018, 01:42
Kombim altdan su kaçiriyor şu anda sanaha kadar çalıştırsam sorun olurmu
18 Aralık 2018, 09:14
Merhaba Halil Bey… Kombi basıncı yükselip su akıntısı oluyorsa servis gelene kadar kombi altında sağdan ikinci boru üzerindeki vanayı kapatın su akıntısı biraz daha devam edecek sonra kesilecektir. Ancak kombi basıncı yükselmeden kombi direk su akıtıyor ve basıncı düşürüyorsa, düşük basınç sebebiyle cihaz çalışmaz, arızaya geçer, susuz çalışma yapacağından parçalar zarar görebilir.
dilara kalaycioglu dedi ki:
25 Aralık 2018, 16:16
Baymak luna kombim evde hastam su doldurma islemini yapamadim
Merhaba Dilara Hanım… İşlemi yapamadıysanız 444 1 837 numaralı çağrı merkezimizi arayın ekiplerimiz sizi telefondan yönlendirecektir.
İhsan murat dedi ki:
Ateşleme gaz ışığı yanıp sönüyor . Gaz açılıp kapanıyor sürekli durmaksızın .ateşleme oluyor kapanıyor . Peteklere ısı geliyor . Musluktan da . Musluğa da gelip kesiliyor . Lütfen acil yardım ..
27 Aralık 2018, 14:05
Merhaba İhsan Bey… Ateşleme ışığı kırmızı yanıp sönüyorsa bir arıza var, yeşil yanıp sönüyorsa bir sorun yok diyebiliriz. Gaz açılıp kapanmaz. Kombiye gaz ya gelir ya da hiç gelmez. Ateşleme yaparken cihaz devreden çıkıyorsa bu sebeple gaz açılıp kapanıyor olarak düşünüyor olabilirsiniz. Cihazı devreden çıkaran bir durum var, bu sensöre bağlı olabilir, anakart ya da pompaya bağlı olabilir. Yine de sorunu yerinde görmek gerekir. Bu yüzden servis yardımı almalısınız.
yunus erdemir dedi ki:
Merb.geçen yıl yeni bir ev aldık.içinde kiracı var .1 yıldırmkullanıyor evi.evi teslim ettiğimizde kombi sağlamdı ve 1 yoldır kullanıyordu.bir yıl sonra bizi aradı kombi arızalandı 500 tl masrafı var diyerek yaptırmamızı istiyor.kiracıya sağllam olarak teslim ettiğimiz kombi masrafını bizmi ödemeliyiz yoksa masraf kiracıyamı aittir.yardımcı olursanız sevinirim
28 Aralık 2018, 12:21
Merhaba Yunus Bey… Kombi yeni bile olsa çoğu zaman dış etmenler sebebiyle, hatalı kullanım sebebiyle de arızalanabilir. Öncelikle 500 tl masraf hangi parça için bunu öğrenmeniz gerekir. Yani hangi parça ya da parçalara müdahale edilecek? ayrıca parça ya da parçaların arızalanma sebebi nedir? Bu bilgilere ulaşmanız gerekir. Yüksek bir maliyet söz konusu. Arıza durumu kullanıcı hatasını gösteriyorsa elbette ki kullanıcı yani kiracınızın masrafı karşılaması gerekir. Siz kombiyi sağlam bir şekilde teslim etmiş olabilirsiniz. Ancak burada önemli olan arızanın sebebidir. Kombi arıza onarımı konusunda kiracı-ev sahibi arasında ödeme konusunda netleşmiş bir yasa ya da kural olmadığı için açıkçası biz de bu konuda net bilgiler aktaramıyoruz ancak mantıken düşünüldüğünde uygun bir çözüm alternatifleri sunmaya çalışıyoruz. Gelen servis ekiplerinin numarasını alın, arayarak görüşün, arızanın sebebini sorun, kullanıcı hatası olup olmadığını sorun. Ekipler zaten sizi bilgilendirecektir bu konuda. Kullanıcı hatası diyorsa kullanıcı karşılar, kullanıcı hatası değil zaman aşımı ya da dış etmenler sebebiyle oluşan bir arıza diyorsa ya siz ödersiniz ya da ortak bir noktaya varırsınız.
Seyit ahmet tarhan dedi ki:
1 Ocak 2019, 22:08
Güneş enerjisinden gelen vanayı ve banyodaki vanayı kapattığım zaman kombiye 2 veya 3 dk boyunca şu basılıyormuş gibi ses yapıyor daha önce yapmıyordu eca premıx confeo kombi
2 Ocak 2019, 09:29
Merhaba Seyit Bey… Sistemde ya da kombide hava olabilir. Bu yüzden su sesi duyuyor olabilirsiniz. Yine de net teşhis için cihazı yerinde görüp incelemek gerekir.
Ersin zaloğlu dedi ki:
Waiilant kombinin içindeki gaz valfi arza yaptı servis 2 gun geldi sonra parcanin istanbuldan gelecegini söyledi 3 gunde parca bekledik neyse geldi parca takildı aradan 1 hafta geçti fatura 935 tl.rekor kırdık bir onceki faturam 270 ısitma derecemiz devamli 45 de. Şimdi bu parcadan kaynaklanmış olabilirmi faturanin yuksek gelmesi çözüm lütfen.
3 Ocak 2019, 09:04
Merhaba Ersin Bey… Gaz valfi gaz ayarlı olduğu için montajı sırasında ekstra bir gaz ayarı gerekmez. Gaz ayarı gerekse bile faturayı 3 katına çıkaracak bir etkiye sahip olmaz. Ayrıca gaz valfi değişti 1 hafta sonra fatura geldi demişsiniz. Gaz valfi gaz yakan bir parça değil, tesisattan aldığı gazın bir kısmını anakarttan aldığı komut ile brülöre gönderen, brülörde yanma olmasını sağlayan bir parçadır. Faturayı bu kadar fazla, özellikle de 1 hafta gibi kısa bir sürede bu kadar etkilemesi imkansız. Cihazınızda farklı sorunlar olabilir. Ancak yerinde incelemekte fayda var.
Kutay Yaban dedi ki:
Ferrolli’nin domiproject f24d kombisini kullanıyoruz. F37 hatası alıyoruz ve tekrar ediyor. Su basınç göstergemiz bozuk. Kaloriferlerin ısısı düştüğü zaman anlıyoruz. Su basma işlemi bu kadar tekrar eder mi?
Ayrıca kalorifer peteklerimizin havasını aldığımız halde peteklerde ısı farkları hala devam etmekte, önce kombi bakımı sonra peteklerin temizliği mi yaptırılmalı? Nasıl bir yol izlenmeli? / Nem ve rutubet sıkıntımız da var bunun için herhangi bir aparat veya ekipman önerir misiniz?
İyi çalışmalar dilerim. Kocaeli/İzmit
Merhaba Kutay Bey… Kombiniz çok sık düşük basınç hatası veriyorsa bir yerde su kaçağı olabilir. Öncelikle tesisat petekler ve kombiyi kontrol ederek gözle görülür bir yerde su kaçağı olup olmadığına bakın. Su kaçağı görmüyorsanız eğer genleşme tankının havası eksik olabilir, tankta ya da eşanjörde sorun olabilir. Bu durum kaloriferlerden alacağınız verimi her zaman için düşürür. Çünkü su basıncı dediğimiz şey kombi tesisatında dolaşan suyun basıncıdır. Bu su basınç olarak düşük olursa elbette ki kaloriferlerinizden etkili bir verim elde edemezsiniz. Öncelikle kombi servisi çağırarak kombiyi düşük basınç arızası konusunda kontrol ettirin ve sorun ne ise çözümlenmesini sağlayın. Ekipler işlem sonrası kaloriferlerinizi çalıştıracaktır zaten, kontrol sağlanır, ekstra bir sorun görülürse mutlaka sizi bilgilendirir ve gereken işlemleri de yapar. Kaloriferler kontrol edildiğinde tıkalı ise ya da temizliğe ihtiyacı varsa bu en sonraki işlemdir. Burada öncelik kombidir. Ortamda nem ve rutubet durumu varsa havalandırma sağlayacak bir ürün kullanmanız gerekir. Bunun için klima da kullanabilirsiniz. Bütçeniz yetmiyorsa ufak nem ve rutubet giderici cihazlar vardır. İnternetten araştırabilirsiniz, onlardan tedarik ederek kullanabilirsiniz.
Süreyya gülabi dedi ki:
Baymak eko biraz önce kombiye biraz su fazla bastım sanırım alttan akıttı musluk işareti cıkıyor.petek ısısını yüksektiyorum birden ısı tekrar düşmeye başlıyor
15 Ocak 2019, 09:31
Merhaba… Kombiye fazla su bastıysanız emniyet ventili açılarak fazla suyu dışarıya atar. Ekranda beliren musluk işareti kombinin sıcak su konumunda olduğunu belirtir. Ekranda petek sembolü belirmezse kombi kış konumuna alınmamış olabilir. Bu yüzden ekrandaki derece düşüyor olabilir. Kombinin kış konumunda olduğundan emin olun. Yeniden petek ısısı ayarlayın. Sıcaklık düşer, petekler ısınmazsa bu bir sorundur. Ancak yüksek basınca bağlı bir sorun değildir. Kombi su akıttı ve içindeki suyu tamamen boşalttı ise (yani basınç değeri 1 barın altına düştü ise) kombiye su basın, basıncı 1,5 bara çıkarın. Muhtemelen sorun kalmayacaktır. Sorun düzelmezse de servis yardımı almanızı öneririz.
Kalender araz dedi ki:
Viesman modeli bilmiyorum su basıncı hergun şu eksiltiyor tamamlamaktan biktim
Merhaba… Önce dairenizde su kaçağı olup olmadığını kontrol edin. Peteklerde ya da tesisat borularında su kaçağı görürseniz tesisatçıdan yardım istemeniz gerekir. Kombide su kaçağı varsa kombi servisi yardımı almanız gerekir. Gözle görülür bir su kaçağı yani su akıntısı durumu yoksa günde birkaç kez su basmak zorunda kalıyorsa genleşme tankının havası bitmiş olabilir, genleşme tankı membranı delik olabilir ya da ana eşankör kireçlenmiş olabilir. Servis çağırarak cihazı ve tesisatı kontrol ettirmenizi öneririz.
Sevda karagöz dedi ki:
Kombi servisi gelerek bakımı yapıldı peteklerin banyodan makina ile temizlendi ama servisgittikden sonra kombi çalışıyor ama petekler ısınmıyor 40 da petekler soguk 45 de ancak biraz ısınıyor
Merhaba Sevda Hanım… İşlem sonrası petekler hava yapmış olabilir. Üst yan kısımlarında hava alma müşürü vardır oradan su gelene kadar tüm peteklerin havasını almayı deneyin. İşlem sonrası muhtemelen kombi tesisat basıncı düşecektir. Kombi basıncına bakın 1 barın altında ise kombiye su basarak basıncı 1,5 bara çıkarın. Cihazı yeniden deneyin. Isıtma olmazsa veya çok az olursa işlemi yaptırdığınız firmayı arayarak cihazı yeniden kontrol ettirin.
Murat yuksekkaya dedi ki:
Ariston ekranda eksik alev hata 501 ve alert yaziyor ne yapmam gerekiyor
9 Şubat 2019, 08:20
Merhaba Murat Bey… Ariston model kombilerde 501 arıza kodu gaz yokluğu sorunudur. Yani cihaz 3 alev denemesi yapar, 3 alev denemesi sonrası brülörde yanma olmazsa eğer 501 yani ateşleme arızasına geçer. Önce dairenizde gaz kesintisi olmadığından emin olun. Gaz vanalarını kontrol edin, açık olduğundan emin olun. Ardından kombiyi resetleyin. Sorun devam ederse cihaza birkaç resetleme işlemi daha uygulayın. Yine de hata kodunda düzelme olmaz ve cihaz çalışmazsa yapabileceğiniz başka bir işlem bulunmuyor. Bayrampaşa Kombi Servisi olarak 444 1 837 numaralı telefonumuzu arayarak bizden yardım alabilirsiniz. Ekiplerimiz arıza durumu hakkında size yardımcı olacaktır.
Y.selim Aksu dedi ki:
1 haftadır kapalı konumunda bulunan kombiyi açtım fakat ekran ışığı 1 saattir yanıp sönüyor A işari şeklinde kombi devreye girmedi
Merhaba Yavuz Selim Bey… Protherm Leopard model kombilerde hata kodları F harfi ile başlar. Örneğin; F0 arıza kodu gibi… A harfi ile başlayan bir hata kodu kullanım kılavuzunda yer almıyor. Cihaz uzun süre kapalı kaldığı için koruma fonksiyonu devreye girmiş olabilir. Bu yüzden cihaz kilitlenmiş olabilir. Cihazı birkaç kez resetleyin yani açma-kapama işlemi uygulayın. Yine de arıza durumunda düzelme olmazsa bi servis çağırarak cihazı kontrol ettirmeniz gerekir. Bizi arayarak bu konuda yardım isteyebilirsiniz.
18 Şubat 2019, 19:46
Protherm f05 hatasi arada bir yanip yok oluyor bar normal 1.5 2 arasinda f05 hatasi bi ara yanior sonra kendinden kayboluyor bi kac saat sonra yine yaniyor sönüyor
19 Şubat 2019, 08:17
Merhaba Emel Hanım… Protherm kombilerde F05 arıza kodu hava akış sorunudur. Yani atık gaz devresiyle alakalı bir sorun diyebiliriz. Çok rüzgarlı havalarda bu sorunla karşılaşıyorsanız eğer fan yeterli hava akışı sağlayamadığı için bu sorun yaşanıyor olabilir. Rüzgarlı havalar dışında da bu sorunla karşılaştığınız oluyorsa eğer; baca yerinden çıkmış olabilir, fan, prosestat, anakart gibi parçalarda sorun olabilir. Net arıza teşhisi için tabi sorunu yerinde görmemiz gerekir. Bayrampaşa Kombi Teknik Servisi olarak size bu sorununuzda yardımcı olmak isteriz. Arıza tespiti ve çözümü için 444 1 837 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.
Umut enez dedi ki:
Merhaba ECA kolora LED’li kombimiz var elektikler gidip geldi ancak kombimizde soldan ikinci derece ve çakmaklık olan LED’li gözde kırmızı ışık yanıp yanıp sönmeye başladı diğer 3 LED ışık sürekli yanıyor bu konuda yardiminiza ihtiyacım var sorun hangi parçada dir yardımcı olursanız sevinirim
Merhaba Umut Bey… Elektrik kesintisi sonrası genelde hemen her cihazda birçok sorun yaşanabiliyor. Burada öncelikle yapmanız gereken şey kombiyi resetlemek. Eca Calora model kombilerde bulunan “R” düğmesine birkaç saniye basılı tutarak cihazı resetlemeye çalışın. Arıza düzelmezse eğer işlemi birkaç kez daha uygulayın. Yine de sonuç alamazsanız eğer yaşadığınız problem harici arıza yani anakart arızasıdır. Yine de tabi sorunu yerinde görüp incelemekte fayda var. Bizi arayarak bilgi ve yardımları alabilirsiniz.
Engin arat dedi ki:
22 Mart 2019, 18:50
Merhaba eca confeu plus kombimizi yaz konumuna aldık petekler bölümünü sıfırladık sıcak suyu açtığımızda peteklerde ısınmaya başlıyor bir arıza koduda vermiyor su basıncındada yükselme olmuyor sebebi nedir acaba saygılarımla
23 Mart 2019, 08:18
Merhaba Engin Bey… Sıcak su kullanımında kalorifer konumu kapalı olmasına rağmen kombinize yakın birkaç kaloriferde ısı oluyorsa bu normal bir durumdur. Ancak tüm kaloriferler ısınıyorsa ya üç yollu vana sıcak suyu kalorifere kaçırıyordur ya da anakart arızası vardır. Muhtemel sebepleri bu şekilde sıralayabiliriz. Yine de tabi arızayı yerinde görüp net bir tespit yapmak gerekir. Bizi arayarak servis ekiplerimizden bu konuda yardım alabilirsiniz.
Ergün yurdakal dedi ki:
Kombim viessmann f4 hatası veriyor ne yapmam gerekiyor
Merhaba Ergün Bey… Viessmann kombilerde f4 gaz yokluğu hatasıdır. Dairenizde gaz kesintisi olmadığından emin olun. Tüm gaz vanalarını kontrol edin, doğalgazlı cihazların (ocak gibi) çalıştığından emin olun. Dairenizde gaz kesintisi yoksa eğer cihazı resetleyin. Açma/kapama işlemi uygulayın. Birkaç resetleme işleminden sonra da sorun düzelmezse eğer servis yardımı almanız gerekir. Yardım için de bizi dilediğiniz zaman arayabilirsiniz.
Kerim Yurttaş dedi ki:
Bocsh clasicc kombi EAarizasi veriyor sık sık teknik destek alabilirmiyim acaba hayırlı günler
5 Nisan 2019, 09:54
Merhaba Kerim Bey… Bosch Classic model kombilerde EA arıza kodu ateşleme sorunudur. Yani gaz yokluğu arızası denilebilir. Dairenizde gaz kesintisi olup olmadığına bakın, gaz kesintisi olmadığından emin olun. Yani ocağınız doğalgazlı ise yanıyor durumda olmalıdır ve tüm gaz vanaları açık durumda olmalıdır. Bu kontrollerden sonra kombinizi birkaç kez arka arkaya resetlemeyi deneyin. Yine de sorunda düzelme durumu olmuyorsa yardım almak için 444 1 837 numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.
Sami baykal dedi ki:
12 Nisan 2019, 19:02
Merhabalar Eca proteus marka kombimizin ilk açılışında kombi sorunsuz çalışıyor fakat sıcak su açıldığı gibi ateşleme bitip kombi duruyor suyu kapatınca tekrar çalışmaya devam ediyor sorun nedir acaba ?
13 Nisan 2019, 08:30
Merhaba Sami Bey… Kombi sıcak su devresinde çalışmıyor. Sıcak su musluğu kapandığında kaloriferler çalışmaya devam ediyor. Yani aslında kombinizdeki sorun sıcak su sorunu. Kombide neredeyse birçok parça sıcak su aksağında yer alır. Yani birçok parçada sorun olabilme ihtimali var. Ntc sensör, akış şalteri, tribün, anakart, eşanjör gibi birçok parçanın kontrol edilmesi gerekiyor. Bu yüzden bi servis yardımı almanızı öneririz.
umutcan gul dedi ki:
ariston matis 24 dr hermotit kombi ilk önce rezervleyip ateşleme yaparken yanıp hemen sonuyo 60 70 80 baca yanıp sonuyo sonra biraz yanıp 40 60 80 tanıyo sonuyo sonra 50 60 80 yanıp sönüp kırmızı alev ikaz lambasına donuyo servis gelip birşey yaptı temizledi gene olursa anakart degismesi lazım dedi bizde şüphelendik
Merhaba Umutcan Bey… Ariston Matis model kombilerde 60-70-80 + baca led uyarısı; alevin kesilmesi sorunudur. 40-60-80 led uyarısı; ilk ateşleme sonrası alev yetersizliği sorunudur. 50-60-80 led uyarısı; ikinci ateşleme sonrası alev yetersizliği sorunudur. Yani cihaz bir sebeple ateşlemeyi başarılı bir şekilde yapamadığı için arızaya geçiyor. Normalde kombiler yanma sırasında yani çalışma sırasında 3 alev denemesi yapar. 3 alev denemesi sonrası brülörde alev oluşmazsa eğer kombi ateşleme yapmaz yani çalışmaz. Bu yüzden arızaya geçer. Bu arıza durumu neden yaşanır? fan hava akışı sağlayamıyorsa, prosestat, arızalıysa, anakart, gaz valfi ve elektrotlarda sorun varsa yaşanır. Elektrotları ve fanı temizlemiş olabilirler. Anakart da muhtemel sebepler arasındadır.
29 Nisan 2019, 20:43
Ariston Class Evo Kombi sıcak su vermiyor yaz moduna geçtik ateşleme yapmıyor yardımcı olur musunuz
1 Mayıs 2019, 17:27
Merhaba Emrah Bey… Kombinin sıcak su vermemezi tek bir nedene bağlı değildir. Üstelik kombi bu sorun için bir arıza kodu da vermiyor. Arıza kodu verse tahmini de olsa bilgi aktarımı yapılabilir. Ancak öyle bir durum da olmadığı için servis yardımı almanız gerekir. Net teşhis ancak yerinde görülerek yapılabilir.
Alican Turgut dedi ki:
11 Mayıs 2019, 09:40
e.c.a proteus plus. Mavi renkli tahliye vanası kapalı olduğu halde su akıtmaya devam ediyor. Bu sebeple basınç devamlı düşüyor.
11 Mayıs 2019, 10:06
Merhaba Alican Bey… Kombiniz su akıttığı için basınç sürekli düşer. Ancak suyun nereden aktığını yerinde görmek gerekir. Kombiniz yüksek basınç sebebiyle su akıtsa birkaç parça sıralayabiliriz. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Kombi parçalarında; delinme, kırılma veya çatlama durumu söz konusudur. Sorunu net tespit etmek ve çözmek için işin uzmanını çağırmalısınız. Bunun için de 444 1 837 numaralı telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.
Melek cerit dedi ki:
12 Mayıs 2019, 22:10
Protherm lynx merhabalar kombinin ekranında daha önce yoktu şimdi oldu petek işareti yanıp sönüyo ve musluk işareti çıktı birde su damlasi işareti çıktı daha önce yoktu bu işaretler bar 1.7
13 Mayıs 2019, 09:06
Merhaba Melek Hanım… Petek işareti yanıp sönüyorsa kombi petek konumunda devreye girmiş petekleri ısıtıyor demektir. Su daması sembolü dediğiniz alev sembolüdür. Kombi ısıtma talebinde olduğu için yani petekler ısındığı için bu sembol ekranda beliriyor. Kombide alev oluştu anlamına gelir bu sembol. Yani cihaz beklentinize yanıt veriyor. Musluk sembolü de ekranda belirir. Talep ne yönde ise o yöne ait sembol yanıp söner. Örneğin sıcak su musluğunu açın, musluk sembolü ekranda yanıp sönecektir. Bu işaretlerin ekranda belirmesi normaldir. Kombinizde bir sorun yok.
Tolga mutlu dedi ki:
22 Mayıs 2019, 20:09
Kombi sürekli 35 derece de yanıp sönüyor .
23 Mayıs 2019, 08:29
Merhaba Tolga Bey… Kombilerde genelde arıza kodları ekranda yanıp söner, sıcaklık dereceleri değil. Ancak 35 arıza kodu da kombilerde bulunmuyor. Yani ekranda yanıp sönen 35°C olabilir. Sıcak su alabiliyorsanız veya petekleriniz ısınıyorsa sıkıntı yok denilebilir. Ancak sıcaklık 35°C nin üstüne çıkmıyor, altına inmiyor ve cihazda bir sorun yaşıyorsanız anakart arızası olabilir, farklı arıza durumları olabilir. Sorunu yerinde görüp detaylı şekilde incelemek gerekir. Bu yüzden bi servis yardımı almanızı öneririz.
23 Haziran 2019, 21:52
Kombim baymak baxi(görselinizdeki gibi), şimdiki eve yeni taşımdım ve sorun şu; kombiden bazen sıcak su gelmiyor, bazen de duşta sıcak su gidiyor ve su soğuyor. Suyu açıp kombinin yanına gittiğimde 5-10 saniyede bir açılıp kapandığını farkettim ateşlemesinin. Sıcak suyla sorunsuz duş almak şans oldu. Bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir? Teşekkürler.
24 Haziran 2019, 09:14
Merhaba Fatih Bey… Kombinizde sıcak su sorunu var. Yani suyun bir ısınıp bir soğuması gibi bir durum söz konusu. Belli ki cihaz sıcak su konumunda kendi kendine devreye girip çıkıyor. Ancak bir hata kodu vermediği için ya da led uyarısı vermediği için sorunu görmeden bilgi vermek çok zor. Bi servis yardımı alarak cihazı kontrol ettirmenizi öneririz. Bu kontrol için de Bayrampaşa Kombi Servisi olarak bize 444 1 837 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.
Sanem Baykal dedi ki:
200 m2 çatı dubleks evim için Buderus yarı yoğuşmalı kombimi değiştirmem gerekiyor. Tam yoğuşmalı kombi almayı düşünüyorum. 30 kw’lık bir kombi yeterli midir? Ayrıca Buderus’a ait manuel termostatı yeniden Buderus marka kombi alırsam kullanabilir miyim?
Merhaba Sanem Hanım… Dairenizin büyüklüğüne bakılırsa ısı ihtiyacınız 24 kW kadardır. Yani teknik olarak 28 kW lık bir kombi kullanım açısından yeterli gelecektir. 30 kW lık bir kombi kullanım açısından fazla gelir. Ancak yine de satış bayilerinden bu konuda daha net bilgiler alabilirsiniz. Her Buderus markalı oda termostatı her kombiyi çalıştırmamaktadır. Önce kombiyi tedarik edin, ardından kombinizin modelini belirterek kombinize uygun bir oda termostatı tedarik edip kullanabilirsiniz.
Ilgın Dalyancı dedi ki:
Merhaba. kiracı olarak tasindigim evde Demirdöküm nitron kombi var. Musluk simgesine basılı tuttuğum halde yaz konumuna geçiş olmuyor. Bir müddet musluk işareti yanıp sönüyor fakat sonra tekrar petek işareti çıkıyor ve kış konumunda çalışıyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim. Teşekkürler
Merhaba Ilgın Dalyancı… Demirdöküm Nitron model kombiniz kış konumunda kalmış olabilir. Yaz konumuna geçiş yapmak için; https://kombitamircisi.com.tr/nitron-kombi-kullanimi/ linkini inceleyebilirsiniz. İnceleme neticesinde işlemi yapamazsanız eğer; “mode” tuşuna kombi ekranından petek sembolü gidene dek arka arkaya basın. Sadece sıcak su konumunda çalışması gerekir yani kalorifer devresini kapatması gerekir. Bu işlemi yapmanıza rağmen yine de kombi kış konumuna geçiş yapıyorsa cihazda bir sorun vardır. Servis müdahalesi gerekir.