TurkNet Veri Merkezi Altyapısı
TurkNet, yüksek standartları ile kurduğu Veri Merkezlerinde, müşterilerine ve kendi işletmeci teknolojik altyapı ihtiyaçlarına hizmet vermektedir.
TurkNet Gayrettepe Veri Merkezine farklı güzergahlardan kendisine ait fiber optik şebeke ile erişim sağlanmaktadır. Veri Merkezi altyapısı olarak Tier-3 seviyede hizmet veren işletmecilerden bir tanesidir.
TurkNet Veri Merkezine yetkili TurkNet personeli erişim sağlayabilmektedir .Yetkili olmayan ya da yetkili TurkNet personeli tarafından yazılı izni geçilmeyen ve randevu ile önceden bildirilmemiş müşteri girişleri, yetkisiz personel ve iş ortağı girişleri TurkNet güvenlik standartları uyarınca mümkün olmamaktadır. Girişlerde manyetik güvenlik kartları kullanılmakta, bu kartların logları tutulmakta ve raporlanmaktadır. Bu şekilde fiziksel tehditlerin önüne geçilmektedir.
Veri merkezi içerisine zorunlu haller dışında erişim gerçekleştirilmemektedir. Büyük ölçekli teslimatlar, ekipmanların fiziksel kurulumu ve paketlerinden ayrılması işlemi ise Depo Alanı’nda gerçekleştirilmektedir.
Kablolama, yangın söndürme, klimatizasyon, güvenlik standartları detayları aşağıda yer almaktadır:
Co-location Alanı Detayları
Main Distribution Frames(MDF) & Horizontal Distribution Frames (HDF)
Kabinet altı kablolama (CAT6 ve Güç kabloları için 2 ayrı tepsi, tepsiler arasında 15 cm mesafe)
Kabinet üstü kablolama (Fiber Optik kablo kanalları)
Güç Kaynağı (2 ayrık UPS beslemesi – 2x200 kVA 1.25 kW/m2)
Klimatizasyon (2x44 kw, 2x42 kw, 1x25 kw, 1x15 kw – 0,53 kW/m2)
Yangın Durdurma Tankları (FM200 – Class A - %7,90)
Yükseltilmiş taban (50 cm – delikli döşeme)
Tavan yüksekliği 3 m.
Data ve güç dağıtımı kabinetler altındadır, Fiber Optik kablolar kabinet üstündedir.
Gaz sızıntısını engellemek için contalanmış kapılar
Sinyal düzenlemesi (uyarı, çıkış, acil durum ışıklı levhaları)
Kamera izleme ve kayıt
Tedaş trafo odasından 395 kW güç beslemesi
Dizel Güç Jeneratörü
2 adet birbirinden bağımsız dizel güç jeneratörü ünitesi (1*770 kVA + 1*550 kVA)
UPS (Kesintisiz güç kaynağı), AC-DC (Alternatif ve doğru akım) sistemlerini, klimatizasyon ünitelerini, alarm ve görüntüleme sistemlerini beslemektedir.
Kilitli çit sistemi ile korunmakta
10 saniyeden kısa sürede devreye girme
Bağımsız kesintisiz güç kaynağı üniteleri PDU-A, PDU-B (2*200 kVA)
Batarya yedekleme süresi 60 dakika
Çift güç kaynaklı çoklu STS PDU
Bileşenlerin çalışmaması halinde otomatik geçiş
-48VDC güç kaynağı için PDUlar
Bağımsız UPS’lerden çift besleme
Genel Sistem Bileşenleri
2*44 kW, 2*42 kW, 1*15 kW (Denco A/Cs), 1*25 kW Airflow A/Cs) Cooling üniteleri
Tüm lokal alanlar için n+1 yedekli
Termik kapasite: 0,53 kW/m2
Sistem üniteleri 20 °C’ye ayarlı
Sistem üniteleri %50 rH ±10% neme ayarlı
Yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı alanda tutulmakta
Sıcak havayı dışarı çıkarmak için fanlar bulunmaktadır.
Değişken kapasiteli kompresörler
Kablolama ve Rack Detayları
Altyapısal kablolama için ANSI/TIA-942, ANSI/TIA/EIA-568 A/B ve ANSI/TIA-569 standartlarının çoğunluğu uygulanmıştır.
Dikey ve yatay kablo yolları
Sistem odasında kurulu MDF
Tüm odalar için ortak MDF
Oda kapasitesine göre oda başına 2-3 Zone DF
Her rack için ekipman dağıtım alanı
Tüm frameler arasında hem CAT6, hem de SM/MM Fiber Optik bağlantı