Petek Ters Bağlantı Sorunu ve Çözüm Önerileri » Hasan Ali ÇOLAK
Anasayfa / İklimlendirme ve Soğutma / Petek Ters Bağlantı Sorunu ve Çözüm Önerileri
20 Ocak 2019	İklimlendirme ve Soğutma İlk Yorumu Siz Yazın 194 Okuma
Petekleriniz ısınmıyorsa Petek Isınmama nedenleri makalemizi okumanızı tavsiye ederim.
Yukarıda petek bağlantı şekilleri resim olarak gösterilmiş bu resimler haricinde bir bağlantı şekli ters bağlantı olarak tanımlanmakta ve problemler başlamaktadır. Resimdeki kırmızı renk radyatör gidiş hattı (sıcak) mavi renk ise radyatör dönüş hattı (soğuk) olarak tanımlanmıştır.
Peteklerin Ters Bağlı Olduğı Nasıl Tespit Edilir?
Bağlantı şeklinde ; ters bağlantı mümkün değildir. Bu bağlantı şekli en doğru bağlantı şeklidir. Sıcak peteğe altan girip peteğin üst tarafına doğru hareket ederek peteğin tamamı ısınır ve soğuyarak peteği terk eder.
bağlantı şeklinde ; çapraz bağlantı olarak tanımlanır. Bu bağlantı şeklinde sıcaklık peteğe üst taraftan giriş yapar ve alt taraftan soğuyarak peteği terk eder. Bu bağlantı şeklinde ters olduğunda sıcaklık peteğin altından girer ve üsten çıkar. Tespit etmek için peteklerin soğumasını bekleyin. Daha sonra kombiyi yüksek derecede açın. Ardından peteğin vanalarını eliniz ile tutun. İlk sıcaklık alt taraftaki vanaya geliyor ise peteğiniz ters bağlıdır. Eğer diğer tüm petekler ters bağlı ise kombi altından radyatör gidiş dönüş yer değiştirilerek sorun giderilebilir.
Bağlantı Şekli ; Altlı üstü vanalar takılır bu bağlantı şeklinde de sıcaklık eğer ilk önce alt taraftaki vanaya geliyor ise ters bağlıdır. Aynı zamanda vananın olduğu taraf sıcak diğer taraf süreklı soğuk yada ılık olur. Çözümü için tüm petekleri kontrol edilir ve eğer bütün petekler ters bağlı ise kombi altından radyatör gidiş dönüş yer değişmelidir.
Bağlantı Şekli ; Bazı marka peteklerde bu şekilde altan bağlantı yapılmaktadır. Bu peteklerde dikkat edilmesi gereken radyatör gidiş ve dönüş hattının doğru bağlantıya bağlı olmasıdır. Eğer bu petek ters bağlanırsa petek iyi ısınmaz. yarısı soğuk olur. Çözümü olarak kollektörden radyatör gidiş dönüş borusu yer değiştirilmelidir.
Bağlantı Şekli ; 4 bağlantı şekli ile aynı bağlantı şekline sahiptir.
Bağlantı Şekli ;3. bağlantı şekli ile aynı bağlantı şeklidir. bazı petek modellerinde kullanılmaktadır.
Radyatör koruyucu kullanarak sisteminizi kireç çamur pas gibi etkenlerden korumanızın yanında yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. İlgili makalemizi okudunuz mu? http://hasanalicolak.com.tr/kombi-tesisat-koruyucu/
Petekler ile karşılaştığınız sorunları yorum alanından bize gönderebilirsiniz.
İlgili EtiketlerBazı Petekler Isınmıyor Merkezi Sistem Kalorifer Peteği Isınmıyor Peteğin Altı Isınmıyor Peteğin Altı Isınmıyor Ne Yapmalıyım Petek Ters Bağlantı Petek Ters Bağlantı Çözümü Petekler Altı Isınmıyor Petekler Az Isınıyor Petekler Isınmıyor Petekler Isınmıyorsa Petekler Yarısı Isınmıyor Peteklerim Tersmi Bağlı Peteklerin Altı Isınmıyor Ne Yapmalıyım Peteklerin Ters Bağlanması Peteklerin Yarıdan Aşağısı Neden Isınmaz
Önceki Yazı Oda Termostat Arızaları
Sonraki Yazı Kablosuz Oda Termostatı Tavsiye
Bu ürün mutfaktaki kokuların giderilmesinde temel unsurdur. Estetik açıdan önemli olduğu kadar fonksiyonel açıdan çok …
10 Mayıs 2018	11,030
29 Ağustos 2018	5,742
30 Nisan 2018	4,589
26 Kasım 2017	3,210
10 Mayıs 2018	2,419
Hasan Ali: Kablosuz Demirdöküm Exacontrol 7R termostat tavsiye ederim. Kablolsu Demirdöküm...
Mustafa: Bu konulara oldeukca yabancıyım bana kablosuz oda termostatı önerir misiniz?...
Hasan Ali: Yoğuşmalı Kombi Tavsiye Ederim. Demirdöküm Nitromix p28 aynı zamanda kombiye yak...
Bekir ilci: Ali abi iyi günler 170 m 4+1 kat 2 daire için nasıl bir kombi tavsiye edersiniz....