Inline Su Booster Pompa YG tek kademeli tek emme dikey boru
Ana sayfa	ÜrünlerInline Su Booster Pompası
Büyük resim : Inline Su Booster Pompa YG tek kademeli tek emme dikey boru
1 ~ 1200m³ / h
Enerji, metalurji, kimya, tekstil, kağıt ve otel ve diğer yüksek sıcaklıklı sıcak su kazanı döngüsü
Diğer benzer dolaşım pompaları Kullanım:
Endüstriyel ve kentsel su temini ve drenajı, yüksek katlı bina basınçlı su, bahçe yağmurlama sistemi, yangın arttırıcı, uzun mesafe taşımacılığında suda kullanılan diğer sıvılara benzer su ve fiziksel ve kimyasal özellikleri sunmak için ISG tipi boru hattı santrifüj pompası , HVAC, Banyo ve diğer sıcak ve soğuk su çevrimi basınçlandırma ve ekipman, sıcaklık T <80 ℃ kullanımı.
Katı olmayan parçacıkların taşınması için IHG dikey kimyasal pompa, paslanmaz, viskozite petrol, kimyasal, metalürji, enerji, kağıt, gıda ve sentetik elyaf ve diğer bölümler için suya benzer sıcaklık -20 ℃ ~ 120 ℃ kullanımı .
YG patlamaya dayanıklı santrifüj pompa, benzin, gazyağı, dizel ve diğer petrol ürünleri iletmek için dikey santrifüj yağ pompası, iletim orta sıcaklık -20 ℃ ~ +120 ℃ 'dir.
IRG tipi sıcak su sirkülasyon pompası Kullanım Talimatları:
Önce, hazırlamaya başlamadan önce:
Test motorunun direksiyon doğru, motorun üstünden pompaya saat yönünde döndürüldüğünde, test süresi kısa, böylece mekanik salmastra kuru aşınması yok oluyor.
Egzoz valfini açın, böylece egzoz supabından sonra sıvı dolu olacak şekilde pompanın tamamı doldurulmalıdır.
IRG dikey santrifüj pompası normal parçalar olup olmadığını kontrol etmeye başlamadan önce.
Yağ pompasını mekanik salmastra yüzeyi haline getirmek için el pompası kullanın.
Yüksek sıcaklık tipi, ısıtma oranı 50 ° C / saat olacak şekilde önceden ısıtılmalıdır, ünitenin eşit bir şekilde ısıtmasını sağlayın.
İkinci olarak, başla:
Giriş valfini tamamen açar.
Dikey santrifüj pompa deşarj borusu valfini kapatmaya başlar.
Motor, pompanın doğru çalıştığını gözlemleyin.
Salmastra sızıntısını kontrol edin, normal mekanik sızdırmazlık kaçağı 3 damla / dak'dan az olmalıdır.
Motor kontrol edin, rulman sıcaklığı ≤ 70 ℃ artar.
Açıklık arasındaki açıklığı bir akış ölçer veya basınç göstergesi ile pompa çıkışındaki kullanıcı gibi gerekli koşullara göre ayarlayın, çıkış valfı tabloda listelenen performans parametrelerinde pompayı açarak ayarlanmalıdır, Pompa çıkışında Bir debimetre veya basınç göstergesi ile donatılmışsa, çıkış valfı açıklığı ile ayarlanmalı, pompa motor akımını ölçmeli, motor nominal akımda çalışıyor, aksi takdirde pompa aşırı yüklenme çalışmasına (yani, yüksek akımlı çalışma) neden olacaktı. . İhracat vanasını, büyük ve küçük boru hattı koşullarını açacak şekilde ayarlayın.
Üçüncüsü, park etme:
Musluk valfini kapatın.
İthal vana zaman dikey santrifüj pompa durdurun.
Uzun süreli park etme gibi pompalar sıvıya boşaltılmalıdır.
Yüksek sıcaklık tipi birinci soğutma, soğutma hızı
IRG tipi sıcak su sirkülasyon pompası yapısı diyagramı:
2. Pompa kapağı
3. Su tutma halkası
4. Mekanik salmastra
5. Pompa gövdesi
6. Fişi çekin
7. Havalandırma valfı
8. boşaltma tapası
Yangın söndürme pompası,