DANFOSS’TAN SICAK GAZ ENJEKSİYONUNU GÜVENLİ BİÇİMDE KONTROL EDEN YENİ BİR ÇÖZÜM – BEST Online Dergi
IICSH Çift Konumlu Solenoid Valf, sıcak gaz defrostunun soft uygulaması konusunda IIAR (International Institute of Ammonia Refrigeration – Uluslararası Amonyaklı Soğutma Enstitüsü) tarafından yayınlanan güvenlik önerilerine uyumlu şekilde tasarlandı.
Bu çerçevede valf, tam defrost için %100 akışı açmadan önce, basıncın evaporatörde sorunsuz biçimde toplanması amacıyla kademeli ve süre kontrollü bir açılma sağlıyor. Bu iki adımlı yaklaşım, hidrolik şokları önleyerek soğutma sisteminin güvenliğini artırıyor.
Birinci adımdaki soft açılış etkinleştirilmediği sürece; ICSH valf, tanımlanmış yapılandırması sayesinde ikinci adımdaki tam açılışın gerçekleşmesini önlüyor.
ICSH Çift Konumlu Solenoid Valf, iki EVM-NC solenoid valf pilotu aracılığıyla ana vanadaki akışı iki adımda açar. İki adım arasındaki gecikme, PLC, kontrol cihazı veya zamanlayıcı ile kontrol edilebilir. EVM-NC birinci adım için harekete geçtiğinde ana vana, tam kapasitesinin yaklaşık %20’si kadar açılır.
Önceden tanımlanan bir gecikme süresinin ardından EVM-NC ikinci adım için harekete geçecek ve %100 ana vana kapasiteyle tamamen açılır. ICV valf istasyonu yapısı baz alınarak tasarlanan ICSH Çift Konumlu Solenoid Valf, ICS ve ICV valf gövdesiyle aynı fonksiyon modülüne sahiptir. Üst kapak ayrıca ICF 50 ve ICF 65 ile uyumludur.