AFB’den Petra PPH/PPS Serisi Paket Tip Rooftop Cihazları
05 Ağustos 2012 Dergi: Ağustos-2012
AFB Ltd. tarafından satışı sunulan PETRA PPH/PPS serisi rooftop cihazlar yüksek verimli ve güvenilir scroll kompresörler, optimum ısı eşanjörleri ve yüksek performanslı fanlar ile birlikte temin edilerek çok geniş kapasite ve debi aralığında yüksek enerji verimi ve düşük sarfiyat sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Petra PPH serisi rooftoplar R407C,R134a ve R410a seçenekleriyle beraber 500 kW’a kadar elektrikli ısıtıcılı (kademeli veya oransal), heat pump, doğalgazlı, sıcak su bataryalı, santrifüj donuş fanlı, power exhaust ve ekonomizer, 100% taze havalı ve plakalı veya ısı tekerlekli seçeneklerine sahip olmakla beraber PPS serisi rooftoplarla ihtiyaca göre ısmarlama usulü paket çözümler sunmaktadır. Standart olarak + 55 °C dış hava koşullarında çalışan PPH serisi rooftop cihazlar opsiyonel olarak +63 °C dış hava sıcaklığında çalışabilme özelliğine de sahiptir.
Maksimum soğutma kapasitesinde (500 kW) yaklaşık 85,000 m3/h’lik hava debisiyle özellikle ticari binalarda önemli bir çözüm sağlayıcısı olarak görülmekle beraber tüm PPH serisi cihazlar hem tam yük hem de ara yükler de ASHRAE 90.1 standartlarının üzerinde verimi yakalamaktadır. PPH serisi rooftop üniteler kompakt tasarımları ile yer konusunda sıkıntılı projelerde kapalı alanda çalışma özelliğini sunmaktadır.
Düşük sıcaklıklardaki tepe basınç kontrolü için kondenser fanlarında hız kontrolü amaçlı frekans inverteri veya hız kontrol üniteleri seçeneklerini sunan Petra PPH serisi rooftoplarda ayrıca Petra IV kontrol ünitesiyle cihazın tam güvenilir ve sürekli çalışması kontrol altında tutulmaktadır. Cihaz, opsiyonel olarak bina yönetim sistemi için arayüz desteklemesi de yapabilmektedir.
PETRA IV Kontrol Ünitesi Özellikleri
Kontrol Volt: 220 Volt sigorta korumalıdır.
1 veya 2 kademe ısıtma/soğutmayla beraber 1 kademe harici elektrikli ısıtıcı kontrolü ve 4 kademe soğutmayla beraber 2 kademe harici elektrikli ısıtıcı kontrolü
Hang down tuş takımı
Uzaktan kumanda sinyal alıcısı
İç batarya ile gerçek zamanlayıcı
Geçici olmayan hafıza koruma sistemi
Isıtma çevrimi destekleri (Ters çevrim, harici ısıtıcı, sıcak su bataryası)
Operasyon modları, (soğutma, ısıtma, oda sıcaklığından dehumidifikasyon, auto- ısıtma /soğutma, fan, arıza kod ekranlaması),
Kompresör koruma (Kompresör tekrar çalışma koruması, batarya donma koruması, batarya aşırı ısınma koruması, alçak ve yüksek basınç korumaları, Lead-lag operasyonu ile kompresörlerin eş yaşlandırılması).