Beton köşk içindeki Hücreler hakkında ? Ve Tedaş
Konbuyu başlatan Kemalcengiz
Başlangıç tarihi 12 Mar 2018
Etiketler beton köşk trafo
slm. Beton köşk içindeki hücrelerden örnek vermem gerekirse;
1 projede; kesicili giriş hücresi — yük ayırıcılı akım gerilim ölçü hücresi — kesicili trafo koruma hücresi olmak üzere 3 bölüm kullanılmış
Diğer projede; kesicili giriş — gerilim ölçü hücresi — kesicili çıkış hücresi — kesicili trafo koruma hücresi olmak üzere 4 bölüm kullanılmış.
2 sorum var üstadlar:
1) kesicili veya yük ayırıcı kavramlarını biliyorum burdaki anlamadığım üsttekinde çıkış hücresi yok ama alttaki örnekte çıkış hücresi var. Neden ilk örnekte 3 bölüm diğerinde 4 bölüm var. Çıkış hücresi olmadan neden kullanılmış ilk projede ?
2) ikisindede trafo 1600 kva gücünde. Tedaş ölçüm yapmak isterse bunu trafo AG bölümünden mi yoksa gerilim akım ölçü hücresi yazan kısımdan mı yapıyor ? Ve nasıl yapıyor yani sayaç koyup onu mu ölçüyor yoksa akım trafosuna müdahale edip mi ölçüyor? Yani tedaş nasıl ölçüm yapıyor ?
Evet üstadlar bu 2 soru ile çok karsılasıyorum forumlarda ondan bir abimiz cevaplarsa mutlu oluruz
İhtiyaca göre hücreler projelendirilir.
Birisinde 3 hücre var ise, büyük ihtimalle tüketim tesisi için yapılacak bir çalışma olabilir ve ileride bir çıkış veya RİNG planlaması yapılmayacaktır büyük ihtimalle. Artı olarak 3 hücreli yazdığınız hücreleri GES'lerde görüyorum.
Yanlış bilmiyorsam (arkadaşlar düzeltsin) 630 (dahil) ve üzeri trafolarda Ölçüm Orta Gerilim Seviyesinden yapılır. Ve dediğiniz gibi Akım - Gerilim Hücresinden yapılır. İlgili hücre üzerinde mühürlü bölge üzerinde sayaç ile yapılıyor.
Elektronik Paket Programını İndirmek için TIKLA Versiyon 2.3 YENİ
Geometrik Biçimli Cisimlerin Alan Çevre Ve Hacimlerini Hesaplama Programı v2.1 İndirmek İçin TIKLA
Beğeniler: Under Ground, Ertek68, elektelekt ve 1 diğer kullanıcı
Tesekkurler eğer trafonun Ag panosuna sayaç konsaydı ozaman trafo kayıplarıda faturaya mı yansımış olurdu ?
AG den ölçüm yapılan yerlerde sayaç trafodan sonraki kısmı ölçtüğü için Dağıtım şirketi tarafından faturalara TR kaybı ekstra yansıtılır (yanılmıyorsam %4 idi)
OG den ölçüm yapıldığında ise trafo ölçü devresi içinde kaldığı için zaten trafo kayıpları sayaç tarafından ölçülür. O yüzden faturaya ekstra bir TR kaybı bedeli yansıtılmaz.
Beğeniler: Kemalcengiz ve ikayserili
1)nedeni enerji yazisinda bu sekilde istenmesidir muhtemelen ring hattindan cıkış alınacak o bölgedeki enerji yogunlugu fazladir
2)tedas ogden ölçerken akim gerilim oranina gore og den olcer faturada ato gto seklinde ifade edilen carpan
Beğeniler: elektelekt ve Kemalcengiz
Beton Köşk Temel Bilgi (Kollektif Çalışma) Elektrik Genel 9 12 Kas 2018
E 160kVa ve 1600 kVa için hücre seçimi nasıl olur? Elektrik Genel 5 20 Eyl 2018
Çıkış Hücresi ve Trafo Koruma Hücresi ( beton köşk içinde ) Elektrik Genel 4 20 Eyl 2018
Beton Köşkün temeli ve yerine konuluşu ile alakalı? Topraklama & Yıldırımdan Korunma 1 3 Nis 2018
Beton Köşk içindeki REDRESÖR ne işe yarar ? Transformatörler 5 4 May 2017
S 250 Kva Beton Köşk Trafo Transformatörler 1 31 Mar 2017
C Beton Köşk Boyutları (Sedaş ile Alakalı) Elektrik Genel 3 21 Kas 2016
C SEDAŞ'A AİT BETON KÖŞKLERİN GÖREVİ? Transformatörler 1 10 Kas 2016
U Beton köşkün içindeki trafo hücreler hakkında?? Transformatörler 3 17 Eki 2016
U BETON KÖŞKÜN İÇİ ? Transformatörler 1 5 Eki 2016
160kVa ve 1600 kVa için hücre seçimi nasıl olur?
Çıkış Hücresi ve Trafo Koruma Hücresi ( beton köşk içinde )
Beton Köşkün temeli ve yerine konuluşu ile alakalı?
Beton Köşk içindeki REDRESÖR ne işe yarar ?
250 Kva Beton Köşk Trafo
Beton Köşk Boyutları (Sedaş ile Alakalı)
SEDAŞ'A AİT BETON KÖŞKLERİN GÖREVİ?
Beton köşkün içindeki trafo hücreler hakkında??
BETON KÖŞKÜN İÇİ ?
Altus çamaşır makinesi alm561
En son: naimsaygili
En son: nuriabim55
Spindle sürücü kaçak akım problemi
Bu devre elemanı nedir?
İgnitör ( ateşleyici ) hakkında
En son: Olcykyli
merkezi yayın sistemi
En son: şef112
kapasitiften cezaya giren ges santrali
kapasitif cezaya giren tesis
Toplam: 334 (Kullanıcı: 7, ziyaretçi: 327)
triyak değiştirme ve ısınma problemi
TDA8932 yi araca BASS anfisi yapma