KONERJI YERDEN ISITMA MALZEMELERİ
Favori Sayfalarıma Ekle!
Yerden Isıtma, Isı Pompası, Merkezi Süpürge, Alüminyum Radyatör, Güneş Enerjisi, Fancoil, VRV Sistemleri
"Daha Az Enerji ile , Daha Fazla Konfor , Daha Sağlıklı Yaşam Ürünleri "
Yerden Isıtma Malzemeleri
Yerden ısıtma sistemi 3 türlü olarak uygulanabilir.
1. Sulu borulu yerden ısıtma
Borulu yerden ısıtma sistemi yeni inşaat aşamasında yada tadilat da uygulanır. Sistem şap dahil yaklaşık 8 cm ekstra bir yükselti oluşturur. Borulu yerden ısıtmada sıcak su gereksinimi 35 ile 45 C arasında , yüzey sıcaklığı 28 C civarında seçilerek hesaplama yapılır.
Borulu yerden ısıtma için modülasyon paneli , boru , kollektör , kollektör kutusu , termostat , ana kontrolör , köşe düzeltici , kenar yalıtım bantı , şap katkısı , u klips, boru koruma kılıfı gibi malzemeler kullanılır.
2. Elektrik kablolu zeminden ısıtma
Kablolu zeminden ısıtma ılık zemin yada tam ısıtma olarak dizayn edilir. Zeminden şap dahil 6 cm civarında ( yalıtımlı ) yükselti oluşur. İnşaat yada tadilat da uygulanır.
3. Karbon Folyolu döşemeden ısıtma
Karbon folyo ile ısıtma parke yada duvardan duvara halı altına uygulanır. Direkt olarak termostat kontrolü ile ve elektrik ile çalışır. Her mahal bağımsız olarak termostat ile kontrol edilir. Termostatlar 220 V-16 A olarak seçilir.
DANFOSS PE-RT Isıtma / Serinletme Borusu
Isı Pompaları Genel Kullanım
Fan Coil Cihazları
1.Sulu Borulu yerden ısıtma malzemeleri
Yerden ısıtma için gerekli olan bütün malzemeleri firmamızdan temin edebilirsiniz.
MODPAN Yerden Isıtma Modülasyon Paneli
Borulu yerden ısıtma sistemlerinin montajında kullanılır. MODPAN modülasyon panellerini kullanmaktayız.
MODPAN yerden ısıtma panelleri toplam 45 mm yüksekliktedir.
KENAR ISI YALITIM BANTI
Isınan betonun sıkışarak dağılmasını önler. 10 cm yüksekliğinde 5 mm kalınlığında kendinden yapışkanlıdır.
Yerden ısıtma döşeme öncesi bütün kenarlara yapıştırılır.
kenar ısı yalıtım bantı
YERDEN ISITMA BORUSU
KONERJİ mühendislik uzun süredir test edilmiş ve herhangi bir sorun yaratmayan malzemeleri kullanmayı tercih etmektedir.
Mühendislerimiz size proje bazında uygun boruyu önerecektir.
Yerden ısıtma boruları ;
olarak farklı özelliklerde EVOH oksijen bariyerli ve bariyersiz olarak imal edilmektedirler.
YERDEN ISITMA İÇİN ODA TERMOSTATI
220 yada 24 V
Borulu yerden ısıtma sistemleri için kullanılır.
borulu yerden ısıtma termostatı
BORU BAĞLANTI REKORU
16 ve 17 mm çaptaki borular için.
Boruyu kollektöre bağlamada kullanılır.
boru bağlantı rekoru
Yerden ısıtma borularının dağıtımının ve toplanmasının yapıldığı bölümdür. Yerden ısıtma sisteminin beynidir.
OKSİJEN BARİYERİ NEDİR ? Dış ortamla herhangi bir şekilde oksijen alışverişi yapmayan borulara oksijen bariyerli boru denir.
OKSİJEN BARİYERİ NEDEN ÖNEMLİDİR ? Kapalı çevrimlerde sistemlere oksijen girerse korozyon oluşacağından malzemelerin ömrü beklenenden daha az olacaktır bu nedenle oksijen bariyerli boru tercih edilir.
YERDEN ISITMA , DUVARDAN ISITMA , YERDEN SERİNLETME , DUVARDAN SERİNLETME BORUSU :
DANFOSS PE-RT , GİZLİ EVOH Oksijen Bariyerli Borular
EVOH OKSİJEN BARİYERLİ PE-RT BORULAR:
PE-RT borular soğuk olarak döşenebilirler.
PE-RT borular çok esnek bir yapıya sahiptir.
PE-RT boruların basınç ve sıcaklık dayanımları diğer malzemelerden daha yüksektir.
PE-RT borular hem ısıtma hemde serinletmede güvenle kullanılırlar.
Isıtma ve serinletmede kullanılacak boruların Oksijen bariyerli olması gereklidir.
16*2 mm çapta 250 ve 500 mt.lik kangallarda satışa sunulmuştur.
İşçilikten ve zamandan büyük tasarruf sağlar.
MODULASYON PANELİ :
Modülasyon panelinin birden fazla işlevi vardır.
Katlar arasında çok iyi ısı yalıtımı yapar.
Katlar arasında ses yalıtımı yapar.
Boruların belirlenen modül aralıklarında hatasız olarak döşenmesini sağlar.
Borulara yastıklara görevi yapar böylelikle boruların zarar görmesi önlenir.
Hatasız olarak döşeme imkanı sağlar.
Zamandan ve paradan büyük tasarruf sağlar.
iLGİLİ SİTE : WWW.MODPAN.COM
ZEMİN ISITMA / DUVAR ISITMA MODÜL PANELLERİ
Yerde ve duvarda kullanılan ısı yalıtımı özellikli modülasyon panellerinin yoğunlukları kullanım yerine göre doğru seçilmelidir.
Evlerde ve ofis türü mekanlarda minumum 22 danzite yoğunlukta kullanılmalıdır. Ev ve ofislerde maksimum 32 danzite yoğunluğa kadar kullanılır.
Firmamız modülasyon panellerinde kalitesi ve işlevselliğiyle birçok özelliği birarada barındıram MODPAN modülasyon panellerini tercih etmektedir.
MODPAN modülasyon panellerinin birçok üstünlüğü vardır:
Çok kolay uygulama imaknı
Çok iyi ısı ve ses yalıtımı
Borular için çok iyi yastıklama görevi
Şap atılması sırasında boruların zarar görmesi çok zordur, borular modül panellerin içerisinde kalmaktadır.
10.66 m2.lik paketlerde satışa sunulmuştur.
YERDEN ISITMA , DUVARDAN ISITMA KOLLEKTÖRÜ
Bütün kollektörlerimiz kendinden vanalıdır.
Kollektör üzerindeki vanalardan istediğiniz odayı açıp kapatabilirsiniz.
Kollektörlerimiz prinç malzeme üzerine kromaj kaplamalıdır.
Standart olarak 12 ağıza kadar imalat vardır.
15 ağıza kadar imalat yapılmaktadır.
KOLLEKTÖR DOLABI :
Yerden ısıtma , duvardan ısıtmanın toplandığı ana kutudur.
Kollektör kutusu içerinde kollektörler , kolon hattı , hava alma purjörü ve askılar monte edilir.
Kollektör kutularımız DKP saçtan fırın boyalı olarak imal edilmişlerdir.
Kollektör kutusu Ölçüleri :
Genişlik : 40 - 60 - 80 cm
Derinlik : 12 Cm
Yükseklik : 70 ila 80 cm arasında ayarlanabilen ayaklı
Kollektör kutularımız iki tipte imal edilirler.
Sıva altı ve sıva üstü
YERDEN ISITMA KENAR YALITIM BANTI
Betonun genleşmesi oluşan uzamaların bertaraf edilmesi amacıyla kullanılır. 10 cm yüksekliğinde 5 mm kalınlığında olup duvara yapışma özelliği vardır.
20-25-30-60 mt.lik ambalajda satışa sunulmuştur
BORU TUTUCU KLİPS - U KLİPS
Boruların zemin modulasyon paneline tutturulmasını sağlar. 16 ve 17 mm kalınlığındaki borulara uygundur.
Kutu ambalajda satışa sunulmuş olup her paketde 250 -500-1000 ad u klips vardır.
Ticaret Sicil No : 86210
Kuruluş Yılı : 1998
Mersis No : 0405004398400018
Gsm : 0 533 629 59 69
Hafta İçi : 08.30 - 18.00
Pazar ve resmi tatillerde kapalıyız.
>Yerden Isıtma Malzemeleri
>Kapalı Balkon Isıtılması
>NIBE Isı Pompası
>Soğuk Hava Deposu Koruma
>Şeffaf Vakum Borusu
© 2006-2014 Telif Hakları Yasası gereği yazardan YAZILI cevap alınmadan hiçbir yazı ve fotoğraf "alıntı" adı altında kullanılamaz.