Alçak - gerilim kablo yöntemi - Haberler - Zibo Dragon marka kablo teknolojisi Co, Ltd kablolama zırhlı
Alçak - gerilim kablo yöntemi kablolama zırhlı Jun 16, 2017
Alçak voltajlı zırhlı kablo VV22 güç kablosunu kullanır: Polietilen yalıtımlı PVC kılıflı bakır çekirdek güç kablosunu, tüneller ve Boru döşeme, zırhlı kablo mekanik koruyucu tabaka-ebilmek var olmak mülhak herhangi bir kablo artırmak için kablo yapısı için Mekanik Mukavemeti, erozyon, düşük voltaj zırhlı kablo için geliştirilmiş direnç mekanik hasar ve tel ve kablo tasarımı son derece hassas alanları için savunmasızdır.
Alçak voltajlı gerilim 3kv puanlarına 50 Hz ve altındaki iletim güç iletim ve dağıtım hatlarında Exchange'de sabit döşenmesi için kablo zırhlı.
① Kablo tel en fazla oy alan sıcaklığı 90 ℃ var.
② kısa devre (5 saniyeden daha uzun süre) kablo iletken maksimum sıcaklık 250 ℃ aşmaz.
Düşük - zırhlı voltaj kablosu kablo yöntemi
Bakır örgülü tel kablo ve kurşun tel koruma için. Lehim örgülü bakır örgü kaynaklı üç temel bakır kalkan bant bakır kalkan göbek plastik kemer, pürüzsüz, parlak kalkan bakır kemer düşük voltaj zırhlı kablo elektrik demir, dış tabakası ile elimden. Ve sonra kaynak alanı, bir yumuşak bakır tel ve bakır kalkan üç zırh ile bantlı zımpara kumaş parlak zırhlı çelik şerit kullanın ve havya kullanın, örgülü bakır ile zırhlı çelik kemer örgülü lehim.
Daha fazla mekanik güç kablosunun dayanmak gerekir, bir zırh katman olmalıdır. Zırhlı kablolar en yaygın türleri şunlardır: çelik bant zırhlı kablolar ve düşük basınç zırhlı kablolar. Alçak voltajlı zırhlı kablo kaba ve düşük basınç zırhlı kablo (yaygın olarak kullanılan denizaltı kablo ve daha büyük çaplı güç kablosu ve diğer kablolar) ve ince alçak basınç zırhlı kablo (genellikle keşif kabloları, araştırma kabloları ve denetim kullanılan ayrılmıştır kablosu ve diğer kablolar).
Aile içi kablo pazarda büyük bir pay çelik zırhlı kablo kaplar; yabancı kablo piyasada düşük voltajlı zırhlı kablo daha yaygındır. En sık kullanılan düşük voltajlı zırhlı kabloların çelik tel zırhlı güç kabloları ve zırhlı kumanda kabloları tel. Alçak voltajlı zırhlı kablo üretiminde, kesinlikle ilgili Ulusal Standartlar ve uluslararası standartları (veya ilgili teknik özellikleri), onun kullanım sürecinde zırhlı kablo yapısı iyi bir istikrar olduğundan emin olmak için zorlamak ve performans. Düşük voltaj kablosu esas olarak aşağıdaki iki ürün standartlarının uygulanması ve iki ilgili standartlar zırhlı:
GB / T 12706-2008 "oran gerilim yalıtımlı 1kV kalıptan çekilmiş 35kV için güç kabloları ve aksesuarları" (veya IEC60502) ve GB / T 9330-2008 "plastik yalıtımlı kontrol kabloları"; GB / T 2952-2008 "Kablo dış kılıf" ve GB / T 3082-2008 "sıcak daldırma galvanizli veya sıcak daldırma galvanizli -5% alüminyum karışık nadir toprak alaşım düşük karbonlu çelik tel zırhlı kablo için kaplama"
İlk, düşük basınç zırhlı kablo ile ilgili standartlar ve anlama
GB / T12706-2008 "gerilim yalıtımlı 1kV kalıptan çekilmiş 35kV için güç kabloları ve aksesuarları dekor" (veya IEC60502) Tel zırhlı güç kablosu standart için bu standart çelik zırh gereksinimleri (göre GB / T12706.1-2008 örnek olarak):
Malzeme: Galvanizli çelik tel tel olmalıdır. Düşük voltaj zırhlı kablo AC kullanımını devre tek çekirdekli kablo zırh manyetik olmayan malzemeler olmalıdır için manyetik olmayan tel genellikle sahip paslanmaz çelik tel, Alüminyum tel (GB / T12706.1-2008 12,2).
Gerekli Tel Çapı: tel anma çapı: 0.8 mm, 1,25 mm, 1.6 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.15 mm (12,4 GB / T12706.1-2008); Tel minimum çap anma çapı % 95'i az değil (GB / T12706.1-2008 16.7.3).
Zırh gereksinimleri: tel zırh-meli var olmak sıkı, bitişik tel arasındaki en küçük olsa bile (Standart GB / T12706.1-2008 12,6).
GB / T9330-2008 "plastik yalıtımlı kontrol kablosu" Tel zırhlı denetim Kablo Standart için bu standart alıntı GB / T2952.1-2008 Standart ve dolaylı başvuru GB / T 3082-2008 Standart, düşük voltaj zırhlı kablo çelik zırh gereksinimleri:
Malzeme: Galvanizli çelik tel tel olmalıdır (GB / T9330.1-2008 6.6.2).
Gerekli Tel Çapı: tel anma çapı: 0.8 mm, 1,25 mm, 1.6 mm, 2.0 mm, 2.5 mm (GB / T9330.1-2008 6.6.2); Tel Çapı tolerans GB ile tutarlı olmalıdır / T 3082-2008 (GB / T9330.1-2008 6,6).
Zırh gereksinimleri: çelik tel zırhlı çelik tek kat sol veya çift çelik tel iç tabaka astar, düşük voltaj zırhlı kablo ve teller arasındaki boşluklar toplamı etrafında sarmak için dış sol sağ tarafından GB bir tel çapını geçmemelidir / T 9330.1-2008 6.6.1).
Bir çift: Orta Gerilim Güç kablosunu güç dağıtır kablosudur
Sonraki: Anten kablosu kullanım özellikleri