1.00 BARA DAĞITIM SİSTEMLERİ ÖZGEN ELEKTRİK - PDF
Download "1.00 BARA DAĞITIM SİSTEMLERİ ÖZGEN ELEKTRİK"
1 1.00 BARA DAĞITIM SİSTEMLERİ ÖZGEN ELEKTRİK Türkiye de ilk imalatçısı olduğumuz sac kanal içinde bara ile kuvvet dağıtımı (Busbar) konusunda ki uygulamalarımız, 1970 li yılların başında Çukurova İnşaat Makinaları A.Ş. Mersin Tesislerinde başlamıştır. İmalatlarımız çeyrek asırı aşkın süredir Türkiye nin önde gelen sanayi tesislerinde halen başarı ile kullanılmaktadır. Yeni gelişmeler dolayısıyla imalatlarımız değişse bile ilk imal ettiğimiz sisteme ait yedek parça ve yardımcı donanımlar bile, müşteri tarafından talep edildiğinde, en kısa zamanda sağlanarak arzu edilen destek ve bakım yerine getirilmektedir. Firmamızın temel ilkesi emniyettir. Bundan dolayı imal ettiğimiz her parçanın planlanmasında, can güvenliği daima ön planda tutulmaktadır A ANA BARA VE 400A DAĞITIM BARA BESLEMESİ
2 1.00 BARA DAĞITIM SİSTEMLERİ ÖZGEN ELEKTRİK Fabrika ve sanayi tesislerinde elektrik enerjisi dağıtımı kablo veya bara ile yapılmaktadır. Ancak deneyimler göstermiştir ki küçük atölyeler haricindeki tüm tesislerde elektrik enerjisinin dağıtımında bara sistemi, kablo sistemine göre daha ucuz, emniyetli ve kullanışlıdır. KABLO SİSTEM : Fabrika ve sanayi tesislerinde alışıla gelmiş olan kablo ile elektrik enerjisinin dağıtımı, belirli ana noktalara dağıtım panoları konulması suretiyle enerjinin, makinalara bu panolardan kablo vasıtasıyla iletilmesini esas alır. Bu tür uygulamada sistem sabit olduğundan ilk hazırlanan elektrik projesine tamamen uymak zorunludur. Sonradan yapılması gereken değişiklikleri gerçekleştirmek zor ve masraflıdır. BARA SİSTEMİ : Bara ile elektrik enerjisis dağıtım sisteminde, gerekli enerji tavana asılı kapalı sac kanal içindeki bakır lamalar ile tesisin bir ucundan diğer ucuna kadar iletilmektedir. Baraları kapatan kanalın üzerine kısa aralıklarla kapakçıklar yerleştirilmiştir. Çalıştırılacak makinanın üzerine gelen kapakçık açılarak akım alma kutusu baraya takılır ve kutudan nakinaya kablo ile bağlantı yapılır. Bütün bu işlemler barada enerji varken yapılabileceğinden diğer makinaların çalışması aksatılmadan bir veya birçok makinanın yeri çok kısa bir sürede değiştirilebilir. Yeraltı kablo kanallarına ve dağıtım panolarına ihtiyaç olmadığından tesis içinde kullanılabilir. Bara sistemi elektrik enerjisinin dağıtımının gerektirdiği tüm ihtiyaçlara cevap verir. Kablolu sistemin tüm özelliklerine sahip olmakla birlikte şu temel avantajlara sahiptir. 1.Avantaj : MALİYET 2.Avantaj : ESNEKLİK 3.Avantaj : EMNİYET
3 1.00 BARA DAĞITIM SİSTEMLERİ ÖZGEN ELEKTRİK 1-ESNEKLİK : Bara sistemi işletme esnasında çok büyük avantajlar sağlar. Dağıtım baralarından her 40cm de bir makinaya elektrik almak mümkündür. Sistemi hiç değiştirmeden ve diğer makinaları durdurmadan istenilen makinaların yer değiştirilmesine imkan verir. Buna ilave olarak besleme güzergahlarında proje değişikliği gerekirse, baralar sökülerek istenilen yere nakliyesi ve montajı kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Bu işlemden dolayı baralar, kablolar gibi kayıp vermezler. 2- MALİYET : Bara sisteminin bütün dünyada tercih edilmesinin sebebi sadece teknik üstünlükleri değil, aynı zamanda kablolu sisteme göre daha ekonomik olmasıdır. Kullanılan malzemeler bakımından bara dağıtım sisteminin ilk kuruluş masrafları kablolu sisteme göre daha azdır. İki sistem arasındaki karşılaştırmanın sağlıklı olabilmesi için montaj malzemelerinin (dağıtım panoları, kablo kanalları, irtibat malzemeleri, askı ve tespit malzemeleri) bütünü dikkate alınmalıdır. Bu şekilde yapılan karşılaştırmada bara sisteminin üç özelliği göze çarpar. Tesisin inşaatı elektrik tesisatına bağlı değildir. Kablo kanalına ve dağıtım panolarına ihtiyaç olmadığından inşaatı tamamlanmış tesislerde bile kolaylıkla uygulanabilir. Montaj süresi çok kısadır. Sadece ek yerlerinin birbirine bağlantısı yapıldığından bir anahtar ve bir tornavida montaj için yeterlidir. Baralar fabrikamızda önceden tespit edilen ölçülere göre imal edildiğinden özel olarak eğitilmiş montaj ekibi gerektirmez. 3-EMNİYET: Baraların dışındaki gövde aynı zamanda topraklama barası olarak kullanılır. Akım alma kutusundaki özel tertibat sayesinde makinaların topraklanması dağıtım baralarının gövdesi üzerinden yapılır. Bundan dolayı makinalar arasına yarı bir topraklama iletkenine gerek kalmaz. Baralı sistemde bakır lamalar izoleli olmadığından ısınmalardan etkilenmez. Akım alma kutuları, özel dizaynları sayesinde kapağı açıldığında kutunun enerjisi kesilerek çalışma güvenliği enüst düzeye çıkarırı.
4 1.00 BARA DAĞITIM SİSTEMLERİ ÖZGEN ELEKTRİK REFERANSLARIMIZ Arçelik Termosifon Fabrikası, Bolu Burdur Traktör Fabrikası, Burdur Cicisan Şekerleme Fabrikası, Eskişehir Çukurova İnşaat Mak. Fabrikası, Mersin Emek Boru Fabrikası, Ankara Emistaş Mobilya Fabrikası, Eskişehir Hema Dişli Fabrikası, Polatlı Hema Hidrolik Fabrikası, Çerkezköy Hema Traktör Fabrikası, Kayseri Işık Makina Fabrikası, Ankara Koyunlu Cam Fabrikası, Ankara Kuzey Mobilya Fabrikası, Trabzon Meteksan Kağıt Fabrikası, Ankara Nurol Makina Fabrikası, Ankara Orsan Mobilya Fabrikası, Esenboğa RJ Reynolds Camel Sigara Fabrikası, Torbalı TMO Derince Silosu, Derince Totaş Oteli, Antalya Tusaş F-16 Motor Fabrikası, Eskişehir Tuzla Dericiler Arıtma Tesisleri, Tuzla Türk Traktör Fabrikası, Ankara Vimpi Fabrikası, Ankara Yübetaş Fabrikası, Turgutlu İLGİLİ DÖKÜMANLAR 1.01 ANA BARALAR 1.02 DAĞITIM BARALARI 1.03 VİNÇ BARALARI 1.10 AKIM ALMA SİSTEMLERİ 1.20 TEKNİK DÖKÜMANLAR
5 1.01 ANA BARALAR ÖZGEN ELEKTRİK Ana baralar, trafo, ana pano ve dağıtım baraları arasında enerjinin iletilmesinde kullanılırlar. Montajından başlamak üzere tüm işletme sürecinde kabloya göre çok daha emniyetlidir. Daha az yer kaplar ve bakım gerektirmez. Yanıcı izolasyonu olmadığından ağır işletme şartlarından ve sıcaktan etkilenmez. TUSAŞ F-16 MOTOR FABRİKASI ANA BARALARI Akım kapasitesi 600 A den 5000A e kadar çeşitli kademelerdedir. Özel bara mesnetleri sayesinde kısa devre akımlarına karşı mukavemeti arttırılmıştır. Dahili ve harici tip, alüminyum veya bakır olarak çeşitli alternatiflerde imal edilmektedir. IP54 koruma derecesinde imal edilmektedir. Topraklama galvaniz bant ile sağlanmaktadır.
6 1.01 ANA BARALAR ÖZGEN ELEKTRİK BAKIR İLETKENLİ ANA BARALAR: BARA AKIM İLETKEN EBATI TİPİ DEĞERİ KESİTİ a b AB A 3(40x10)+(40x5) AB A 3(50x10)+(50x5) AB A 3(60x10)+(60x5) AB A 3(80x10)+(80x5) AB A 3(100x10)+(100x5) AB A 3[2(60x10)]+(60x5) AB A 3[2(80x10)]+(80x5) AB A 3[2(100x10)]+(100x5) AB A 3[3(100x10)]+(100x5) AB A 3[4(100x10)]+2(100x5) ALÜMİNYUM İLETKENLİ ANA BARALAR : BARA AKIM İLETKEN EBATI TİPİ DEĞERİ KESİTİ a b ABAL A 3(40x10)+(40x5) ABAL A 3(50x10)+(50x5) ABAL A 3(60x10)+(60x5) ABAL A 3(80x10)+(80x5) ABAL A 3(100x10)+(100x5) ABAL A 3[2(80x10)]+(80x5) ABAL A 3[2(100x10)]+(100x5)
7 1.02 DAĞITIM BARALARI ÖZGEN ELEKTRİK Dağıtım baraları, pano veya ana bara ile makinaların arasında enerjinin iletilmesinde kullanılırlar. Montajı ve demontajı çok kolaydır. Dağıtım baralarının her iki tarafına akım alma kutusu takılabilir. Enerji kesilmeden akım alma kutusu takılıp, çıkartılabilir. Ağır işletme şartlarından ve sıcaktan etkilenmez. HEMA DİŞLİ DAĞITIM BARALARI Akım kapasitesi 150 A den 630 A e kadardır. Özel bara mesnetleri elastik tespitlidir. Bakır iletkenli olarak imal edilmektedir. IP40 koruma derecesindedir. Topraklama, galvaniz sactan yapılan dış gövdesi ile sağlanmaktadır. Bakım gerektirmez.
8 1.02 DAĞITIM BARALARI ÖZGEN ELEKTRİK BAKIR İLETKENLİ DAĞITIM BARALARI : BARA AKIM İLETKEN EBATI TİPİ DEĞERİ KESİTİ a b DB A 4(10x5) DB A 4(15x5) DB A 4(20x5) DB A 4(30x5) DB A 4(40x5) DB A 4(50x5)
9 1.10 AKIM ALMA SİSTEMLERİ ÖZGEN ELEKTRİK Akım alma kutuları, baradan barayla veya baradan kabloyla akım alınması için gerekli donanıma sahip kutulardır. Fişli ve sabit tip olmak üzere iki şekilde üretilmektedir. Tamamen kendi dizayn ve imalatımız olan bu kutularda da emniyet birinci önceliğe sahiptir. FİŞ TİPİ AKIM ALMA KUTULARI : AK125 AKIM ALMA KUTUSU IP40 koruma derecesindedir. Montaj ve demontajı çok kolaydır. Bakım gerektirmez A e kadar kablo ile dağıtım barasından makinaya enerji alınmasını sağlar. Kapağı açıldığında bağlı olduğu makinayı devre dışı bırakır. Akım alma uçları izoleli olduğundan, kapağı açıkken enerjili noktalara el ile temas imkanı vermez. Bu sayede sigorta değişimi ve bağlantılar emniyetle yapılır. Kapağı kapatıldığında özel yay sisteminin sağladığı basınç ile kontak direncini enaza indirir. SABİT TİP AKIM ALMA KUTULARI 630 A e kadar ana veya dağıtım barasından kablolu veya bara ile akım alınmasını sağlar. Sigortaları açıldığında bağlı bulunan sistemi devre dışı bırakır. Baraların istenilen yerine bağlanabilir. IP40 koruma derecesindedir. Montajı ve demontajı kolaydır. Bakım gerektirmez. EMEK BORU FABRİKASI 630A SABİT AKIM ALMA KUTULARI
10 1.10 AKIM ALMA SİSTEMLERİ ÖZGEN ELEKTRİK KUTU AKIM SİGORTA BAĞLANTI TİPİ DEĞERİ TİPİ TİPİ AK125B 35 A buşonlu fişli AK A bıçaklı fişli AK A bıçaklı fişli ST A bıçaklı sabit ST A bıçaklı Sabit ST A bıçaklı Sabit