Kablo (kablolu) yerden ısıtma iki tip olabilir: dirençli ve kendi kendini düzenleyen kablolardan. Direnç sürekli olarak aynı miktarda ısı yayar. Isı çıkışında kendi sıcaklığına bağlı olarak kendi kendini düzenleyen değişiklikler: ne kadar çok ısınırsa, o kadar az ısı yayarlar. Ayrıca "akıllı kablolar" olarak da adlandırılır.
Sıcak yerden ısıtma kablosu, kabloları satın almak için en düşük maliyeti gerektirir. Ama zorunlu olarak şapın altında olsun. Bu ince taneli ve yüksek kaliteli çimento ile bir çözüm gerektirir. Özellikle yerden ısıtma için hazır karışımları kullanabilirsiniz. Bu durumda, ısı transferi daha yüksek olacak ve dolayısıyla odanın daha verimli bir şekilde ısıtılması sağlanacaktır. Ancak şap bileşenleri de para gerektirir. Yani, bu tür "elektrikli zemin" maliyetini göz önünde bulundurarak, bu bileşenleri dahil etmeniz gerekir. Ve kablo zemini en kalın kuplöre (5-6 cm) ve bağlantıya (örgü veya sabitleme bantları) ihtiyaç duyduğundan, bu bileşenin parasal “ağırlığı” iyi olacaktır. Süreye ve uzun bir üretim süresine (şapın 28 gün kurmasından dolayı en az 4 hafta) önemli ölçüde emeklilik ekleyin. Bu nedenle ısıtma kablosunun fiyatı ısıtmalı zeminin tüm maliyeti değildir.
Genel durumda kablo sıcak zemin gibi görünüyor
Dirençli ısıtma kabloları
Dirençli ısıtma kabloları tek çekirdekli ve iki çekirdeklidir. Özel kuplajlarla ağa bağlanırlar. Çekirdek sayısı ne olursa olsun, çalışma prensibi aynı kalır: akım geçtiğinde, termal enerji açığa çıkar. Sadece bağlantı yöntemi değişir. Tek çekirdekli kablolarda, akım tek bir iletken üzerinden dağıtılır. Devrenin kapatılması için, bölmenin her iki ucu da güç kaynağına bağlanmalıdır.
Tek çekirdekli ve iki çekirdekli ısıtma kabloları nasıl bağlanır
Pratikte, döşeme şu şekilde yapılır: adaptör bağlantı noktasında (termostatın yakınında değil) sabitlenir, kablo sarılır ve ikinci “soğuk” uç (bu, kuplajdan sonra bulunan kablo) kurulum kutusundadır. Her iki kaplini bağladıktan sonra, halka kapalıdır ve kablo çalışmaya hazırdır. Lütfen kavramaların zeminde kaldığını ve ardından şap içerisine düştüğünü ve sadece “soğuk” tellerin duvarlara konulduğunu unutmayın.
İki çekirdekli bir rezistif kablo bağlamak daha basittir: sadece bir uç bağlanmıştır, diğer ucun fişi vardır. Devrenin kapatılması için, içinde ikinci bir iletken var.
Her iki tipte ısıtma kablolarının yapısı benzerdir: yalıtımda bir veya iki tel, hasarlara karşı koruyan ve daha fazla sertlik veren metal örgü, her şeyin üstüne bir dış yalıtım katmanı ile kaplanır. Bazı markalar, elektromanyetik alanların yoğunluğunu azaltmaya hizmet eden drenaj çekirdeği içerebilir.
Yerden ısıtma için iki çekirdekli ısıtma kablosunun yapısı
Eğer maliyet hakkında konuşursak, fiyat biraz daha pahalı iki çekirdekli. Ama yine de daha popülerler. Birincisi, onları istiflemekten daha kolay olduğu için (termostatın ikinci ucunu açmaya gerek yoktur) ve ikincisi, daha az yoğunluğa sahip elektromanyetik alanlar yarattıkları için (elektronların hareketi çok yönlüdür ve alanlar birbirini kısmen dengelemektedir).
Her şey için, her iki seçeneğin de önemli bir dezavantajı vardır: sabit bir miktar ısı yayarlar. Bir sebepten dolayı ısı çıkarılmazsa, kablo hararet yapar ve bu da arızaya neden olabilir. Bu nedenle, dirençli teller kullanıldığında, bunlar mobilyaların altına yerleştirilmemekte ve tablada boşluk kalmadığından emin olunmaktadır. Hava, düşük bir ısı iletkenliğine sahiptir ve bir balonun bulunduğu alanda, ısı yetersiz hız ile çıkarılır, bu da çekirdeklerin sıcaklığındaki bir artışa ve bunların başarısızlığına yol açar.
Bu ısıtma telleri, spesifik yapılarıyla açıklanmış olan aşırı ısınmayacaktır. Kendinden regüleli kablo - çok sayıda küçük ısıtma elemanının seri bağlantısı. Her biri arasında bir polimerin bulunduğu iki iletken bulunur. Bu polimer ısı üretir. Bu, normal anlamda bir kablo değil, bir tel / kablo şeklinde yapılan bir matristir.
Zemin için kendinden regüleli ısıtma kablosunun yapısı
Bu elektropolün kendinden regülasyonu bir polimerin özelliğine dayanır: elektriksel direnci, sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa direnç o kadar büyük olur. Bu nedenle, polimer ısındıkça ve direnci arttıkça, eleman boyunca akan akım azalır ve salınan ısı miktarı buna göre azalır. Bu şekilde, her segmentin yaydığı ısı miktarını kontrol edebilir. Ayrıca, komşu elemanların sıcaklık göstergeleri birbirine bağlı değildir.
Özellik dikkat çekicidir, ancak böyle bir kablo tabanının maliyeti daha yüksek olacaktır: kendi kendini düzenleyen iletkenlerin fiyatı dirençli olmaktan birkaç kat daha pahalıdır ve kurulum yöntemi aynıdır.
Cihaz kablosu ılık kat
Hasar gören herhangi bir ısıtma kablosu, performansını kaybeder. Bu nedenle, kablo ısı yalıtımlı zemin çoğu zaman bir kuplörde döşenir. Ayrıca şapın kalınlığı, büyük yüklerin bile içindeki tellere zarar vermeyecek şekilde seçilir. Öte yandan, çok kalın bir tabaka, kablo ısıtma sisteminin verimliliğini büyük ölçüde azaltacak ve eylemsiz hale getirecektir. Çok büyük bir tabaka zeminin maksimum güçte bile ısınmasına neden olabilir. Bu nedenle, makul yeterlilik prensibine dayanarak şapın kalınlığının seçilmesi.
Elektrikli yerden ısıtma sistemi, bir termostat (termostat) ve bir zemin sıcaklık sensörü sağlar. Kabloları doğrudan güç kaynağına bağlayarak kesinlikle onlarsız yapabilirsiniz. Fakat böyle bir sistem çok kısa bir süre için çalışacaktır: İşletim sırasında, verebileceği maksimum sıcaklık hızla aşırı ısınır ve başarısız olur. Özellikle dirençli kablolar kullanıyorsanız. Bu nedenle, bir kablo yerden ısıtma sistemi kurarken, ilk şey bir termostat kurmaktır.
Yapmanız gereken ilk şey, kablonun direncini ve yalıtımını kontrol etmektir. İletkenlerin direnci, her bir kablo yuvasına pasaportla (tüm teknik verilere sahip bir pasaport: uzunluk / güç / ağırlık / direnç) denk olmalıdır. Veriler eşleşirse veya% 10'dan fazla farklılık göstermiyorsa, yüklemeye devam edebilirsiniz.
İlk önce termostatın kurulum yerini belirlemelisiniz. Duvarlardan birinde zeminden en az 30 cm uzağa yerleştirilmiştir. Çoğu zaman, termostatlar anahtarların göz hizasında yerleştirilir. Duvarda standart podrozetnik altında girintiyi kesti. Hem alt hem de üstünü koyabilirsiniz, ancak bir şekilde sistemin durumunu izlemeniz gerekir ve çok düşük veya yüksek bulunan termostat rahatsız edici olur.
Termostat sıcak bir zeminin rahatlığını artıracak ve para tasarrufu sağlayacaktır
Samanda uygun boyutta bir delik açıldıktan ve bir montanay içine monte edildikten sonra, güç kaynağı beslenir - sıfır, faz ve topraklama (bağlanmadan). Daha sonra termostattan zemine doğru yönlendirilen flaşörü delin. İçine üç veya iki adet boru veya oluklu hortum yerleştirilir. Bir / iki parça zemindeki duvardan çıkar - bunlar, ısıtma kablolarından bağlantı kablolarının altına yerleştirilir. Aralarında bulunan boru veya gofroshlang bölümü zeminden geçmeli ve duvardan yaklaşık 0,5-1 metre mesafede olmalıdır. İçinde kabloları zemin sıcaklık sensöründen ayırır. Bu durumda, sensör arızalandığında (oldukça yaygın bir arıza) kolayca değiştirilebilir: termostat panelini sökün ve hasarlı sensörü oluklardan veya borudan kablo ile çekin ve ardından servis cihazını takın ve bağlayın.
Şimdi kablo ısı yalıtımlı katın cihazı hakkında. Taban temizlenir ve düzleştirilir. Gerekirse, 3-7cm'lik bir şap kalınlığı kullanarak. Pürüzsüz bir temel önemli bir nüanstır. Bu adımı atlarsanız, ısıtma dengesiz olacaktır ve eğer bir pürüzlülükten dolayı dirençli bir kablo altında ince bir hava kabarcığı varsa, hızlı bir şekilde yanacaktır.
Isı kaybını azaltmak için düzgün bir taban üzerinde, ısı yalıtımı yapılır. İki bölümden oluşur: odanın çevresi boyunca döşenen bir bant ve zemin yüzeyinin doğrudan ısı yalıtımı. Yalıtım seçerken, ısıya dayanıklı olması gerektiğini unutmayınız, örn. 100 o C'ye kadar sıcaklık aktarmak normaldir.
Yalıtım tabakasının kalınlığı zemindeki ısı kaybına bağlıdır. Aşağıda ısıtmasız bir bodrumunuz varsa, daha kalın bir tabaka koymanız gerekiyor, eğer altınızda başka bir daire varsa, 2 cm kalınlığında olsun. Prensip olarak, ısı yalıtıcısının hiç kullanılmaması mümkündür, ancak daha sonra gücün% 30'u azalır.
İzolasyon, metalize bir tabaka ile almak daha iyidir, ancak folyo ile değil.
Kablo sıcak zemin için yalıtım, metalize bir yüzey ile almak daha iyidir. Böylece normal şartlarda aşağıya doğru yönlendirilen ısı, yansıtılmayacak ve yerdeki ısıyı değil, yukarıda belirtilen şapları ısıtır. Her zamanki yalıtım malzemesini kullanabilir ve üstüne yansıtıcı bir film hazırlayabilirsiniz. Folyoyu şap içine koymak işe yaramıyor - birkaç ay içinde çöker. Yani bu rüzgara atılan paradır.
Hem haddelenmiş ısı yalıtıcıları hem de plakaları kullanmak mümkündür. Aralarında bir boşluk bırakmak imkansız, her şeyi yakın bir şekilde zorluyoruz: Herhangi bir boşluk, ısının kaçtığı soğuk bir köprüdür. Isı yalıtıcısı alt zemine bağlı olarak sabitlenir: çift taraflı bant, yapı zımbası braketleri, tutkal. Eklemler bantlanır. Sıradan bir montaj yapabilirsin, ama daha iyi metalize edilmişsin. Odadaki nem artarsa ​​(banyo, mutfak, tuvalet vb.), Yalıtımın üstüne bir su yalıtım tabakası yerleştirilir. Bu kalın bir plastik film veya başka bir modern malzeme olabilir.
Daha sonra iki seçenek vardır: küçük bir kalınlıkta ön çimento-kum şapı yapabilirsiniz. Daha düzgün bir ısı dağılımına katkıda bulunacaktır. Bu seçenek kabloların aşırı ısınmasını önler. Ama bu aşama olmadan yapabilirsiniz. Daha sonra su geçirmez film yığını ızgarası üzerinde 1-1.5 cm'lik bir hücre veya özel bir montaj bandı (tercihen). Bant döşeme adımı - 40-50cm. Izgaralar birbirine yakın.
Montaj bandı kabloları daha hızlı tutturur
Yerden ısıtma için güç kablolarının hesaplanması
Elektrikli yerden ısıtmanın termal gücü, ısıtmanın niteliğine göre hesaplanır. Isıtmalı zemin yardımcı bir ısıtma sistemi ise, sistem birincil (sadece) ise, 150W ve daha fazlasını düşünürse, 1m 2 ısıtmak için 110-140W alacaktır. Birçok açıdan, ısıtma için ısı miktarının zemine ne kadar ısı harcandığına bağlı olduğu açıktır. Isıtma için daha az ödeme yapmak istiyorum - yüksek kaliteli bir zemin yalıtımı yapın.
Odanın amacına bağlı olarak yaklaşık ısı çıkışı standartları (merkezi Rusya için veriler)
Kablonun açılacağı alanın büyüklüğünü belirlemek de gereklidir. Mobilya, banyo armatürleri veya alçak asılı nesnelerin altına kesinlikle girilmesine gerek yoktur. Bu, dirençli kablolar için gereklidir - aşırı ısınmadan korkarlar, kendi kendini düzenleyen kablolar için bu kritik değildir, fakat mobilyaları neden ısıtır? Bu bölgeleri silmek, gerçek ısıtma alanını belirleyin. Şimdi elektrikli yerden ısıtmanın toplam kapasitesini hesaplayabilirsiniz: ısıtma alanını 1 m 2 için norm ile çarpın.
Örneğin, bir oda ısıtmalı zemin yardımcı ısıtması olan 11m 2'lik bir alanla ısıtılacak, ancak zemin yalıtımı çok iyi değil ve tavan yüksekliği kalın bir ısı yalıtkanı katmanı yapılmasına izin vermiyor. Bu nedenle, maksimum tüketimi alırız: 140W. 11m 2 * 140W = 1540W ısıtmamız gerektiği ortaya çıkıyor.
Tabla altı kat döşeme seçeneği
Bu verilere karar verdikten sonra, kablonun ne kadar süreyle gerekli olduğunu hesaplayabilirsiniz: pasaporta bir metre kabloda termal kapasite vardır. Toplam gücü kablo performansına bölerek gerekli görüntüleri alırız.
Örneğin, kablo gücü 16,5 W / m olsun. Daha sonra 1540 / 16.5 = 93.3 m. Hesaplanan şekle yakın toplam uzunluğa sahip birkaç koy seçin. Dikkat etmeniz gereken başka bir şey var: eğer fazladan bir kablo parçanız varsa, onu kesemezsiniz. Kaplinler, özel ekipman üzerinde uçlarına bağlanır. Kendi başına benzer bir şey yapmak mümkündür, ancak üreticinin garanti ettiği gibi hizmet ömrü 10-20 yıl olmayacaktır, ancak sadece birkaç yıl, daha doğrusu aylar - gayrete bağlı olarak. Bu nedenle tüm uzunluğu topluyoruz.
Kabloların güç uçları duvarda termostata yol açar. Dahası, kuplaj kuplörde kalmalıdır. "Yılan" veya "salyangoz" ısıtma elemanlarını döşeyin (şemanın önceden gelişmesi daha iyidir). "Salyangoz" uygulamak daha zordur ve ısıtma telleri kullanırken yarar sağlamaz. Bu nedenle kablo ısı yalıtımlı zeminler için hemen hemen her zaman "yılan" ile döşeme kullanın. Bir çift veya üçlü "yılan" kullanılabilir ve çeşitli ilmeklerin sıralı yerleştirilmesi kullanılabilir. Kablo yönetimi şemaları hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
İstifleme adımı, istenen ısı çıkışına göre seçilir: teller ne kadar yakınsa, ısı çıkışı o kadar büyük olur. İki komşu iletken arasındaki minimum mesafe 5 cm, maksimum 30 cm'dir. Özel mesafe de odaların atanmasına bağlı olarak seçilmektedir: çocuk ve yatak odalarında, genellikle oturma odaları ve ortak alanlarda daha küçük olan basamak daha azdır. Ayrıca, kapı / pencere alanındaki adımı azaltabilir ve odanın ortasında da azaltabilirsiniz. Kablo yerleşimini geliştirirken en önemli şey tellerin birbirine temas etmemesi ve geçmemesi, duvarlardan kablolara olan mesafenin en az 15 cm olması gerektiğidir.
Isıtma kablolarını döşedikten sonra, bir zemin sıcaklık sensörü kurulur. Ondan gelen kablolar, oluklu bir hortumdan termostata geçiyor. Tercihen ortada iki kablo arasında yer almalıdır. Tablanın yüksekliği yeterliyse, boruyu sensörün üstüne yerleştirip sabitleyebilirsiniz. Çözeltinin kalınlığı yeterli değilse, pürüzlü bir zemin yapmak gerekir. Çözeltinin oluklara girmesini önlemek için, ucun örneğin bant veya bant gibi bir şeyle kapatılması gerekir.
Tablayı doldurmadan önce kabloların performansını kontrol etmeniz gerekir. Test cihazı ve direnç ölçün. Pasaport verisiyle eşleşmelidir. Maksimum tolerans% 10'dur. Bu parametrenin gerekli olduğunu kontrol edin, ancak daha sonra bağı kırmanız ve çıkarmanız gerekir.
Isıtma kabloları ile her şey normalse, kuplöre dökebilirsiniz. Yalıtım döşemediyseniz ve doğrudan alt zemine monte edildiyse, tablanın kalınlığı 3 cm olabilir. Isı yalıtımı varsa, beton tabakası 6 cm'den az olamaz. Sadece çimento tabakasının bu yüksekliğinde, zeminin yeterli sertliğini sağlayacaksınız. Sert zemin - laminat, parke vb. Kullanırsanız şap tabakası daha az yapmak mümkündür. Isı yalıtımlı bir zemin için son kat kaplama nasıl seçilir?
Yerden ısıtma için kablo satan firmalardan biri
Beton çözüm tabakasını hizalayın, 3-4 hafta boyunca her şeyi bırakın. Sadece bu süreden sonra ısıtma kablolarını termostata bağlayabilirsiniz. Üzerinde, ısıtma kablolarını ilk bağladığınız kelepçeler ve daha sonra ilgili kablolara - besleme kabloları vardır. Eğer elektrik ile çalışmak sizin güçlü noktanız değilse, bu prosedürü bir elektrikçiye vermek daha iyidir. Hepsi bu kadar. Kablo sıcak zemin hazır. Yere yatmaya devam ediyor. Ama burada da nüanslar var.
Bir kablo zeminin hangi tipte döşeme altında kullanılabileceği?
Bu tip yerden ısıtma nerede kullanılabilir? Dirençli kablolar karo altinda iyi hisseder, biraz daha kötü, ancak normal olarak laminat, ahşap zemin veya linoleum ile uyumludur. Herhangi bir kiremit alabilirseniz, laminat ve linolyum bir yalıtım tabakası olmadan özel olmalıdır. Bugün, bu yer döşemelerinin özellikleri genellikle zaten "yerden ısıtma için uygundur." Rezistif telin kablo sıcak zemini halılarla kaplanamaz veya mobilyaların altına döşenemez. Fakat kendini düzenleyen her yerde ve bu bölgelerde de kullanılabilir.
Eğer kiremit bırakırsanız, yapıştırıcı ve harç yerden ısıtma için özel olmalıdır: daha fazla esnekliğe ve daha iyi termal iletkenliğe sahiptirler.
Kablo döşemenin ısıtılmasında çok zaman alır. Çoğu betonarme şapın “ayarına” gider. Bir başka dezavantaj ise, kekin oldukça büyük bir kalınlığıdır: 5-6 cm'den az olmamalıdır. Avantajlar, kablo metresi başına düşük maliyete atfedilmelidir, ancak toplam maliyet, imalat şapı, yalıtım, sabitleme bandı vb. Maliyetlerine de eklenmelidir. Sonuç olarak, maliyet çok daha yüksektir. Bu nedenle, bir karar vermeden önce, elektrikli yerden ısıtmanın düzenlenmesi için başka imkanlar tanımanız gerekir. Kablo tabanını döşemenin altına koymak isterseniz, elektrikli paspaslarda veya film kızılötesi zeminlerinde daha fazla malzeme görün. Karbon çubuk paspaslarına bakın. Karbon filmleri gibi, kızılöteside ısı yayarlar. Bu malzemeler seramik karolarla mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve takılması daha kolaydır. Bu seçenekleri karşılaştırırken ısıtma maliyeti, metrekare ile karşılaştırılmalı ve çalışmaz.
Film ve çekirdek ısıtıcıların avantajları, kızılötesi aralıkta ısı yaymalarıdır. Ve bu aralık, insan vücudu tarafından daha iyi algılanır, çünkü aynı zamanda ısıyı aynı aralıkta yayırız. Bu nedenle, kızılötesi ısı yalıtımlı zeminlerle ısıtıldığında, rahat bir sıcaklık, ısı radyasyonu ile karşılaştırıldığında 2-3 ° C daha düşüktür. Bu düşük enerji maliyetlerine yol açar. Çekirdek bir IR zemininin (IR filmlerinde böyle bir yetenek yoktur) avantajlarını kendi kendine düzenleyebilme yeteneği eklenebilir, yani aşırı ısınmadan korkmaz ve doğru yerlerde sıcaklığını azaltır. Yani, her zamanki gibi, "Ne daha iyi?" Sorusuna. kesin bir cevap yok.
Önceki MakaleLaminatın altındaki kapı nasıl seçilir?
Laminat parke çekici bir döşeme. Evinizdeki yere koymak harika bir çözüm. Ancak, alışverişe çıkmadan önce, döşeme laminatının hesaplamasını yapmak gereklidir. Laminat miktarının nasıl hesaplanacağı, böylece tesisatın sonuna kadar fazla malzeme kalmamış veya birkaç panel eksikliğine sahip değil misiniz?
Kendin Yapıcı Döşeme Doldurma - Pratik Kılavuz
Laminat parke, konut ve ofis alanlarında en popüler döşeme tiplerinden biridir.Dekoratif etkisi, dayanıklılığı, doğal ahşabın fiziksel özelliklerinin maksimum yaklaşımı, montaj kolaylığı ve operasyon sırasında kaplamanın bakım kolaylığı ile dikkat çekiyor.