“Kombi suyu (barı) düşüyor” üzerine 276 düşünce
17 Ocak 2020, 22:28 için Recep akmaz der ki
Merhaba 10 yıllık bosh kombi kullanicisiyim bu kış basınç sürekli düşüyor.servis geldi genleşme tankına hava bastı. Yine aynı sorun devam ediyor.basinc düşünce ekleme yaptığımda 1 bari geçmiyor 2 bara çıkarmış gibi oluyor doldurma vanasini kapatınca tekrar 1 bara düşüyor servis yoğuşma kazanı dedi.bu arada servis 2. Gelişinde tankın havası normal tesisatta kaçak yok sorun ne olabilir.
19 Ocak 2020, 15:34 için admin der ki
Ikinci geldiğinde ilk gelirken bastığı havada eksilme bitme yoksa esanjorde kacak vardır. Tabi tesisatta vs hiç biryerde kacak yoksa. Eesanjorun değişmesi gerekir
26 Ocak 2020, 00:20 için Naif der ki
Öncelikle herkese zaman ayırıp cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bende Bosch condens 2000 kombi var. Önceden su basıncı sürekli düşüyordu ben de 2-3 günde bir su basiyordum 2 barın üstüne. Son günlerde 1-2 saatte bir e9 hatası vermeye başladı. Ben de doğalgaz firması çağırdım. Kollektor ve altında bir seramik kesilip tüm boruları yeniledim. 1000 lira masraf ettim. Ama sorun yine devam ediyor. E9 moduna geçince kombinin içinden çok yüksek su sesi geliyor. Ben de şu an kapattım. Yogusan suyu atan bir tahliye borusu var gidere bağlı olan. 15-20 dkda bir yarım çay bardağı kadar su attığını fark ettim. Kombi bakımını da Bosch servisine yaptirmistim1 ay önce. Peteklere de kirli su temizliği yapıldı. Buralarda işini bilen usta sıkıntısı da çekiyoruz. Sorunumuz nedir yardımcı olursanız çok mutlu olurum.
26 Ocak 2020, 21:33 için admin der ki
Muhtemelen genleşme tankının havası yok. Bakım yaptırdık demissiniz , eğer bakımda hava bayıldıysa ve şuan tekrar kontrol edildiğinde hava yok ise tank arızalıdır, tankta sorun yok ise biryerde muhakkak kacak var. Yoğuşma suyu kacak degildir çalışma prensibi odur zaten.
26 Ocak 2020, 17:38 için Kürşat der ki
Merhabalar , falken master kombim bazen gün aşırı bazen de iki üç saatte bir basınç düşüyor. Su ekliyorum ama göstergede hareket yok, sıfıra yakın, biraz su ekleyince hemen tahliye kısmından su akmaya başlıyor, o zaman suyu kapatıyorum,kombi çalışıyor, basınç gösterge ibresi sıfıra yakın hiç oynamıyor . Yoğuşma kazanında hava kalmadı ise nasıl bir gün boyunca çalışıyor kombi? Ayrıca istanbul da mısınız, yeriniz nerede acaba ?
26 Ocak 2020, 18:08 için admin der ki
Ben servis hizmeti vermeyi bıraktım şuan havacılık servisligi yapıyorum. Ileride birgün tekrar kombi kazan beyaz eşya servisligi acarsam bu siteden bildiririm. Arızanıza gelincede genleşme tankınızın havası bitmiş hava basılması gerekiyor.