( ) kw GAZ BRÜLÖRLER GAS BURNERS. High Technology. High Performans
Download "(23-1860) kw GAZ BRÜLÖRLER GAS BURNERS. High Technology. High Performans"
1 Yüksek Teknoloji High Technology Yüksek Performans High Performans ( ) kw GAZ BRÜLÖRLER GAS BURNERS
2 Yüksek Teknoloji ECOSTAR Gaz Brülörleri; 35 yıllık mühendislik deneyiminin, devam eden üstün ÜR-GE çalıșmalarının yüksek standartlardaki son teknoloji ile birleșmesiyle elde edilen bir üründür. ECOSTAR GAZ BRÜLÖRLER TERMO ISI Sistemleri Tic ve San A.Ș. Türkiye nin ısı sektöründe yenilikçi, güvenilir ve köklü bir kurulușudur ten bu güne deneyimin ve sistemli çalıșmanın kazancıyla uzman kadroları, yetkili bayii ve servisleri ile brülörlerinde mühendislik, servis ve yedek parça hizmetlerini güven, saygı ve özveri ile sunmaktadır. Yüksek üretim standartları ve satıș sonrası hizmet kalitesi ile Avrupa standartlarında olup, Türkiye brülör pazarının büyük bir bölümünü karșılamaktadır. Advenced Technology Over the years we have specialized in the production of burners for high power technical systems developing advanced solutions suited to different technological heating needs. Sorunsuz Yanma ECOSTAR Gaz Brülörleri; değișken müșteri ihtiyaçlarına yönelik, daha geniș kullanım aralığı elde edebilmek için geliștirilen fanlarla, yüksek karșı basınçlı kazanlarda bile sorunsuz yanma elde eder. Best Combustion Solutions ECOSTAR Gas Burners, Provides best combustion solutions.using high technology Burner fans,will help using for an increasingly wide range of applications. GAS BURNERS 35 Years of dynam sm and experience of TERMO ISI A.fi. The company has developed professional combustion systems, components and associated servicing.
3 EM SYON DE ERLER ECOSTAR Gaz Brülörleri; DIN 4788 ve TS EN-676 standartları dahilinde üretildikleri için așağıdaki değerleri sağlamaktadır; O 2 = %3 NOX > 350 kw = 230mg/kWh (131 ppm) 350 kw = 170 mg/kwh (97 ppm) Ortalama CO = ~ 100 mg/kwh (93 ppm) Mükemmel Tasar m ECOSTAR Gaz Brülörleri; uzun yılların tecrübesi ve deneyimi ile olușan aerodinamik tasarımı, Avrupa standartlarındaki özel malzeme yapısı ile minimum gövde hacmine ve minimum gövde ağırlığına sahiptir. Bu özelliği ile bakım, onarım ve temizlemede büyük kolaylık sağlar. Unique Design ECOSTAR Gas Burners designed with latest technology, special light aluminum alloy fan body, creating heating unit which are extremely reliable which offer easy access to every single component an important factor when it comes to repairing, cleaning, checking or servicing the burners. Yüksek Verim ECOSTAR Gaz Brülörleri çok hassas çalıșan kontrol ekipmanları sayesinde en ideal yakıt - hava karıșımını elde ederek, maksimum yanma verimi sağlar. High Efficiency Ecostar Gas Burners, using the good quality components, gives the best combustion values for efficiency. Our policy has been directed to the protection of the environment, a philosophy quite a head of its time; The outsanding results we have obtained in connection with the reliability of our products and extremely high full performance levels reached. EMMISSION VALUES Ecostar gas burners, are produced with DIN 4788 and TS-EN EN-676 standarts so the results is optimum combustion with extremely low emmission; O 2 = %3 NOX > 350 kw = 230mg/kWh (131 ppm) 350 kw = 170 mg/kwh (97 ppm) ~ Apprax CO = ~ 100 mg/kwh (93 ppm) SES SEV YES ECOSTAR Gaz Brülörleri; ÜR-GE nin en son tasarımı olan hava emiș sistemi, özel olarak alașımlandırılmıș alüminyum gövdesi ve aerodinamik yapısı ile çok sessiz çalıșır. NOISE LEVEL Ecostar gas burners, research and devolopment center designed special air intake system so the burners are working with low noise level, you do not hear anything in the boiler room.
4 SORUNSUZ ISINMA HEATING IS OUR JOB Emniyet Grubu ECOSTAR gaz brülörlerinde üstün Alman teknolojisi üretimi olan, A1 sınıfı gaz yolu ekipmanları kullanılmaktadır. Safety Group ECOSTAR Gas burners, equipped with high technology A1 class gas equipment. Yanma Bafll ECOSTAR gaz brülörlerinde yıldız tipi ahtapot gaz bașlığı kullanılmakta olup, üzerinde gaz kapasiteleri ayarlanabilen, alev formunda değișiklik yapma imkanı sağlayan yüksükler mevcuttur. Gas Head ECOSTAR Gas burner head designed like a star so gas capacity can be adjusted easily and this will help to give different shapes for the flame. Test Nipelleri Gaz bașlığı üzerindeki test nipelleri, gerekli testlerin yapılmasına büyük kolaylık sağlar. Test Nippels Test nippels on the gas line, help to measure gas pressure easily. deal Hava Yak t Kar fl m Hava ve yakıtı homojen olarak karıștırıp, yüksek verimli bir yanma elde eder. Air / Fuel Mix Air and fuel mixing system constructed to produce best burner combustion rates at every point in the operating range. Ar za Göstergesi Arıza tespitini kolaylaștırmak için kumanda panosuna ilave edilmiș olan ikaz ıșıkları kullanıcı için kolaylık sağlamaktadır. Control Panel Electronic equipment controlling the entire operating cycle and safety funct ons. The indicators on the panel will help to find the problems. Kolay Montaj Brülör askı flanșının kayar sistemli olması, brülör namlusunun her kazana göre ayarlanabilmesini sağlamaktadır. Sliding Flange On combustion head which allows installers to pin point the exact position of the combustion head in relation to the boiler furnace and thereby connect them with precision. Hassas Ayar Aral Klape sistemi, mekanizmanın servomotordan aldığı tork ile çalıșıp bütün klapelerin aynı anda eșit hareket etmesini sağlayarak brülörlerde hassas hava ayarı ve iyi bir yanma elde eder. Sensitive Adjusting Range High technological klappe designs allows to move all the air klappe equivally that creates the best combustion in the boiler. Kolay Elektrik Ba lant s Fiș soketin bağlantı kolaylığı kullanıcıya paradan ve zamandan kazandırdığı gibi problemsiz montaj ve çalıștırabilme imkanı da sağlar. Easy Electrical Connection Plug system helps to montage very eas ly and also saves time.
5 GÖVDE / Body 2. FAN / Fan 3. MOTOR BA LAMA FLANfiI / Motor Flange 4. ELEKTR K MOTORU / Motor 5. ELEKTR K PANOSU / Control Pannel 6. ÜST KAPAK / Top Cover 7. PRESOSTAT / Air Pressure Switch 8. KLAPE D fil SACI / Air Klappe Gear Plate 9. KLAPE D fil S / Gears for Klappe 10. HAVA KLAPES / Air Klappe 11. HAVA KAFES / Air ntake 12. CONTA / Seal for Flange 13. GAZ BAfiLI I / Gaz Nozzel 14. ATEfiLEME S STEM / Ignition System 15. ALEV KONTROL S STEM / Flame Detection 16. AHTAPOT KAFA / Gas Head 17. ORTA TÜRBÜLATÖR / Gas Diffuser 18. KAZAN BA LANTI FLANfiI / Boiler Flange 19. KAZAN ASKI FLANfiI / Boiler Connection Flange 20. ALEV BORUSU / Flame Tube ECOSTAR GAZ BRÖLÜR NOTASYONU (TYPE DESCRIPTION) MARKA ECO ECOSTAR (Company symbol) MODEL 1, 2, 3, 4, 5 GÖVDE BÜYÜKLÜ Ü (Model) Construction Size YAKIT T P G GAZ BRÜLÖRÜ (DO ALGAZ-LPG) (Fuel Type) Gas Burner (Natural Gas-LPG) MOTOR DEVR C 2800 d/d (Motor Speed) (Rev/Min) 1- TEK KADEME (One Stage) KADEME - (Stage) 1, 2, 3 2- K KADEME (Two Stage) 3- ORANSAL (Modulating) KAPAS TE ARALI I a, b, c KAPAS TE ARALIKLARINI BEL RT R. (Capacity) Capacity Range
6 GAZ YOLU ARMATÜRLER ECOSTAR Gaz Brülörleri; paket tip üretilmektedir. (23-348) kw: Tek kademe brülörlerde Multiblok verilmektedir. (Multiblok : Filtre, Regülatör, İșletme Selenoidi, Emniyet Selenoidi, Max. Presostat, Min. Presostat.) ( ) kw: İki kademe ve oransal brülörlerde üç impuslu Multiblok verilmektedir. (VEF&SKP: Kademesiz ișletmeli, ayar ve emniyet kombinasyonlu çift manyetik ventil.) MB... / DMV... P1 V1 7 1 μ VPS 504 p mbar V2 Gaz Kaçak Kontrol Ünitesi Gas Leakage System ECOSTAR Gaz Brülörlerinde; 1200 kw ve üstü kapasitelerde sızdırmazlık seti (VPS) verilmektedir. ECOSTAR Gaz Brülörlerinde; oransal tip brülörlerde, oransal kontrol ünitesi ve transmitteri brülör ile birlikte verilmektedir. (Sıcaklık veya basınç taransmitteri sipariște belirtilmelidir.) SAB T ve SÜREKL Hava/Gaz Modülasyon Sistemi [GAOC]; Yeni dizayn edilmiș valf sistemi, pnömatik modülasyon sistemi kullanarak mekanik sisteme göre daha geniș kullanım aralığı sağlamaktadır. Kullanımı sabit olmamakla beraber etkili bir sistemdir. Mekanik sistemlerdeki gibi bașlığındaki gaz miktarını hava miktarına bağlı kalarak, yanma odasında olușan karșı basıncı da gözeterek arttırıp azaltmaktadır. Basit bir hava impuls sistemi ile hava basıncında ve yanma odasında herhangi bir değișiklik oluștuğunda sistem kendi kendini ayarlamaktadır. Bu sistemler geniș yanma aralığı, çevre için ise daha iyi bir yanma olușturmaktadır. GAS TRAIN Ecostar gas burners,supplied with gas control systems; That is; *( kw.) Single stage Block gas system. (Filter, regülator, operating and safety valve,max. and min.pressure switch) *( kw.) Two stage and modulating burners with block gas system (VEF&SKP;Pneumatic pulse gas valve with adjusting and safety valves) *Ecostar gas burners above 1200 kw supplied with gas leakage system. *Ecostar gas burners,with modulating type supplied with modulating control unit and transmitter (specify pressure or temperature during the order) Constant and Continuous Gas/Air Ratio Flame Modulation: It was dec ded to combine on new type of penumatic modulating using [GAOC] valves (gas / air modulating control with the particular type of blast pipe with emissions well below the limits of the regulatations currently nforce. This system differs from the mechanical modulation widely used in burners, where the use of system to best effect requires great experience. We are offering a much more effective system, that is also simple to use. The resulting is much leaner in that a servomoter is no longer required,nor lever mechanism or the shutter valves usually used with normal modulators and the quantity of gas into the combustion chamber will depend only the amount of air that will be increased and decreased by a simple air gate. The use of this burner will be a real help in improving the envionment in which we live
7 BRÜLÖR BOYUTLARI BURNER DIMENSIONS KAZAN BA LANTI FLANfiI BOILER FLANGE DIMENSION L Gmin Gmax H K B B1 C Ø N Ø P M Ø D ECO 1 G ECO 2 G ECO 3 G ECO 4 G ECO 5 G
8 KAPAS TE E R LER CAPACITY DIAGRAMS KAPAS TE D AGRAMI / CAPACITY DIAGRAMI KAPAS TE D AGRAMI / CAPACITY DIAGRAMI KARfiI BASINÇ / BOILER PRESSURE (mbar) KARfiI BASINÇ / BOILER PRESSURE (mbar) KAPAS TE / CAPACITY KAPAS TE / CAPACITY TEK KADEMEL GAZ BRÜLÖRLER - (ONE STAGE GAS BURNERS) BRÜLÖR K KADEMEL GAZ BRÜLÖRLER - (TWO STAGE GAS BURNERS) BRÜLÖR KAPAS TE - CAPACITY KAPAS TE - CAPACITY DO ALGAZ LPG GAZ FAN 50 Hz te TÜKET M TÜKET M MOTOR GER L M A IRLIK GÜCÜ BURNER TYPE NATURAL GAS LPG GAS MOTOR MAIN KCAL/H KW CONSUMPTION CONSUMPTION POWER SUPPLY WEIGHT Min Max Min. Max. Min. Max. Min. Max. Nm 3 /h Nm 3 /h Nm 3 /h Nm 3 /h (kw) (V) (KG) ECO 1 G C 1 8,600 43, ECO 1 G C 1 a 17,200 86, ECO 2 G C 1 43, , ECO 2 G C 1 a 60, , ECO 3 G C 1 77, , DO ALGAZ LPG GAZ FAN 50 Hz te TÜKET M TÜKET M MOTOR GER L M A IRLIK GÜCÜ BURNER TYPE NATURAL GAS LPG GAS MOTOR MAIN KCAL/H KW CONSUMPTION CONSUMPTION POWER SUPPLY WEIGHT ORANSAL GAZ BRÜLÖRLER - (MODULATING GAS BURNERS) BRÜLÖR Min Max Min. Max. KAPAS TE - CAPACITY Min. Max. Min. Max. Nm 3 /h Nm 3 /h Nm 3 /h Nm 3 /h (kw) (V) (KG) ECO 2 G C 2 43, , ECO 2 G C 2 a 60, , ECO 3 G C 2 77, , ECO 3 G C 2 a 86, , ECO 4 G C 2 135, , ECO 5 G C 2 L 215, , ECO 5 G C 2 215, , ECO 5 G C 2 H 215, , , ECO 5 G C 2 a 215,000 1,032, , ECO 5 G C 2 b 215,000 1,272, , ECO 5 G C 2 c 215,000 1,599, , DO ALGAZ LPG GAZ FAN 50 Hz te TÜKET M TÜKET M MOTOR GER L M A IRLIK GÜCÜ BURNER TYPE NATURAL GAS LPG GAS MOTOR MAIN KCAL/H KW CONSUMPTION CONSUMPTION POWER SUPPLY WEIGHT Min Max Min. Max. Min. Max. Min. Max. Nm 3 /h Nm 3 /h Nm 3 /h Nm 3 /h (kw) (V) (KG) ECO 3 G C 3 77, , ECO 3 G C 3 a 86, , ECO 4 G C 3 135, , ECO 5 G C 3 215, , ECO 5 G C 3 a 215,000 1,032, , ECO 5 G C 3 b 215,000 1,272, , ECO 5 G C 3 c 215,000 1,599, , D V E Monumento Plaza Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75 Kat:3 Kartal / İSTANBUL Tel.: (0216) (Pbx) Faks: (0216)
(581-11000) kw GAZ BRÜLÖRLER GAS BURNERS. High Technology. High Performans
(581-11000) kw Yüksek Teknoloji High Technology Yüksek Performans High Performans GAZ BRÜLÖRLER GAS BURNERS Yüksek Teknoloji ECOSTAR Gaz Brülörleri; 1964 ten bugüne süren mühendislik deneyiminin, devam
GAZOMAT GAZ PROSES BEKLER GAS PROCESS BURNERS. High Technology. High Performans
Yüksek Teknoloji High Technology Yüksek Performans High Performans GAZOMAT GAZ PROSES BEKLER GAS PROCESS BURNERS ECOSTAR GAZ PROSES BEKLER TERMO ISI Sistemleri Tic ve San A.Ș. Türkiye nin ısı sektöründe
GAZORAM KURUTMA BRÜLÖRLER AIR HEAT GAZORAM BURNERS. High Technology. High Performans
Yüksek Teknoloji High Technology Yüksek Performans High Performans GAZORAM KURUTMA BRÜLÖRLER AIR HEAT GAZORAM BURNERS GAZORAM KURUTMA BRÜLÖRLER TERMO ISI Sistemleri Tic ve San A.Ș. Türkiye nin ısı sektöründe
YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRLERİ - LPG REGÜLATÖRLERİ DOĞALGAZ VALFLERİ - MULTİBLOKLAR - PRESOSTATLAR
İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29 01 PROSES ve ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLER 30-34 SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 35-39 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 40-42 MADAS - GAZ ARMATÜRLERİ
İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29 01 PROSES ve ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLER 30-33 SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 39-41 MADAS - GAZ ARMATÜRLERİ
Gaz Brülörleri Gas Burners. 30-6000 kw
Gaz Brülörleri Gas Burners 30-6000 kw 1979 yılı itibariyle kurulan Üret Brülör, Türkiye sanayisinde özsermayesi ve Türk mühendislik yapısıyla varlık göstermektedir. Hafif yağ brülörleri ile üretime başlanmış
İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 4-27. SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 32-35 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 36-37
İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 4-27 01 PROSES ve ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLER 28-31 SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 32-35 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 36-37 MADAS - GAZ ARMATÜRLERİ