TSE CEN TS 54-14:2018 Güncel Standardı ve Getirdiği Değişiklikler Yazı Dizisi-3
6.2.2 Arıza Etkileri başlığında 6.2.2.2 Arıza göstergeleri çıkarılarak, 6.2.2.2 Yangına dayanıklı olmayan kablolar ve 6.2.2.3 Yangına dayanıklı kablolar şeklinde 2 bölüme ayrılmıştır.
6.2.2.2 Yangına dayanıksız kablolar: Bir iletim yolundaki tek bir hata, bir bölgede aşağıdaki fonksiyonlardan birden fazlasının doğru çalışmasını engellememelidir:
manuel başlatma fonksiyonu;
otomatik yangın algılama fonksiyonu;
yangın alarmı işlevi.
6.2.2.3 Yangına dayanıklı kablolar: Sistem, herhangi bir münferit devrede olabilecek tek bir kablo arızası aşağıdakileri önlemeyecek şekilde olmalıdır:
Tek bir algılama bölgesi için izin verilenden daha büyük bir alanda yangın sinyalinin başlatılması
Tek bir algılama bölgesi için izin verilenden daha büyük bir alanda sesli yangın alarmının verilmesi,
Bina içindeki bütün yangın alarmlarının çalıştırılması (en az bir sesli alarm çalışır durumda kalmalıdır).
Devre tasarımı, tek bir kısa devre veya açık devre kablo arızası durumunda, bir algılama zonunda 32 otomatik dedektörden veya 10 yangın ihbar butonunun etkin olmamasını sağlamalıdır.
Sistem, herhangi bir münferit devredeki iki arıza 10000 m2’den büyük bir döşeme alanı üzerinde veya 5’ten fazla yangın bölmesinde bulunan, hangisi daha küçük ise, dedektörlerin, alarm butonlarının veya alarm cihazlarının çalışmasını engellemeyecek şekilde olmalıdır.
6.3.2 Algılama zonları başlığında,
Bir bölgenin birden fazla yangın bölmesini içermesi hâlinde bölge sınırları yangın bölmesi sınırları olmalı ve bölgenin döşeme alanı 400 m2’yi aşmamalıdır maddesi çıkarılmıştır.
Tek bir bölgenin döşeme alanı 2000 m2’yi aşmamalıdır. Ayrıca yeni eklenen bilgilere göre 32 noktasal dedektörden fazlasını içermemeli ya da zona giriş noktasından en uzak arama noktası 60m olmalıdır.
6.4 Dedektör ve Alarm Butonlarının seçimi başlığında
6.4.1 Dedektörler – Genel konusunda dedektör tipinin seçimini etkileyen faktörlere « tehlikeli ortamlar» maddesi eklenmiştir.
6.4.2 Duman Dedektörleri konusunda dedektör tiplerine göre standart atıfları eklenmiş Ör. ASD için EN54-20, Işın tipi için EN54-12
6.4.2 Duman Dedektörleri konusunda Aktif Hava Emişli Duman Dedektörleri sınıflandırmaları tanıma eklenmiştir. Class C: Normal Hassasiyet (Şaftlar Yüksek raflı depolama Alanları), Class B: İleri Hassasiyet (Yüksek tavan, hava akımı gibi aldatıcı etkiler olan alanlar), Class A: Yüksek Hassasiyet.(Kritik süreç ve operasyonlar) Bunlarla beraber sınıflarına göre kullanım alanları konusunda tanımlamalar verilmiştir.
6.4.3 Isı Dedektörleri konusunda Kablo Tipi Isı Dedektörleri için standart referansı verilmiştir: EN54-22 (resetlenebilir), EN54-28 (resetlenemez)
6.4.4 Alev Dedektörleri konusunda ilgili standarda atıf yapılmış. (EN54-10) Tanım ve açıklama kısmı daha geniş anlatılmış ve UV tip ile IR tip için kirlilik yapıcı ve radyasyonun etkisini zayıflatacak öğeler örneklendirilmiştir.
Bundan sonraki yazımızda “ Dedektör ve Alarm Butonlarının Yerleşimi ve Aralıkları” anlatılacaktır.