Üfleme Havası Kontrolü Uygulamaları - PDF
Download "Üfleme Havası Kontrolü Uygulamaları"
1 L-ION İçindekiler Giriş...1 Üfleme Havasından Kontrol Senaryosu...2 Analog Giriş Parametreleri...3 Dijital Giriş Parametreleri...4 Analog Oransal ve Yüzer Çıkış Parametreleri...4 Kontrol Tanımı Parametreleri...5 Kontrol Tanımlarının Çıkışlara Atanması...6 L-ION EP44 ile Yapılabilecek Ek Özellikler...8 L-ION EP44-M Ek Dijital Giriş Parametreleri...9 L-ION EP44-M Ek Dijital Çıkış Parametreleri...10 L-ION EP44-M Ek Kontrol Tanımlarının Ek Çıkışlara Atanması...11 Giriş Bu dokümanda L-ION panellerinde hazır olarak seçilebilen senaryo tiplerden üfleme havasından kontrol edilen taze hava klima santralları ile ilgili açıklamalar ve parametre ayarları yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda bu dokümanda anlatılan senaryo tip numaraları modellere göre gösterilmektedir. L-ION Modeli için L-ION EF33 L-ION EP33 L-ION EP44-M Senaryo Tip Numaraları arasındaki senaryo tipleri arasındaki senaryo tipleri ve arasındaki senaryo tipleri Bu dokümanda anlatılmayan senaryoları Dönüş Havası Kontrolü Uygulamaları ve Eşanjör Kontrolü Uygulamaları dokümanlarında bulabilirsiniz.
2 Üfleme Havasından Kontrol Senaryosu Sıcaklık Kontrolü Sıcaklık kontrolünde tek amaç üfleme havası sıcaklığını sabit tutmaktır. Üfleme havası sıcaklığı ve ayar değeri kullanılarak bir oransal integral (PI) kontrol ile gerekli kontrol sinyali hesaplanır. Isıtma ve soğutma vanaları (Her zaman hepsinin olması gerekmez) bu kontrol sinyaline göre hareket ettirilir. Kilitlemeler Klima santralı vantilatör fanı hava akışı sağlamıyorsa tüm çıkışlar (Tüm vanalar vs...) kapatılır. Donma korumasında ısıtma vanası tam açık diğer tüm çıkışlar tam kapalı duruma getirilir. Alarmlar Donma girişi açık devre konumuna geldiğinde alarm vermektedir. Herhangi bir PT0 sıcaklık duyar elemanı bağlı değilse veya kablosu kısa devre ise alarm vermektedir. Son 200 alarm kaydı en yeniden en eskiye doğru hafızada saklanmaktadır. Analog Girişler Giriş 2: Üfleme (Gidiş) Havası Sıcaklığı Pot: Oda Ayar Potansiyometresi (Uzaktan ayar imkanı istenmiyorsa bağlanmayabilir) L-ION EF33 modelinde pot girişi yoktur. Dijital Girişler Giriş 5: Donma Termostatı (Donma olduğunda açık kontak bağlanacak) Giriş 6: Vantilatör çalışıyor, hava akışı var bilgisi (Akış varken kapalı kontak bağlanacak) Analog Çıkışlar Aşağıdaki çıkışlardan bir veye bir kaçı olmayabilir. Çıkış 1: Isıtma vanası çıkışı Çıkış 2: Soğutma vanası çıkışı
3 Analog Giriş Parametreleri PT0 Tipi Sıcaklık Duyar Elemanı Parametreleri PARAMETRE 1-Giriş Tipi 2-Giriş İsmi GİRİŞ UI2 PT0 Gidiş Sıcaklığı 3-Birim C 4-Durum Metni 5-0/2 V Değeri 6-10 V Değeri 7-İnce Ayar 0 8-Alarm Şartı 9-Modbus'dan al Açık ve Kısa Devre Hayır yazan parametreler değerinin önemi yoktur. 9. parametre sadece haberleşmeli (EP44-M vs...) modellerde kullanılmaktadır. Ayar Potansiyometresi Parametreleri PARAMETRE GİRİŞ POT 1-Giriş Tipi 2-Giriş İsmi Pot Ayar Düğmesi 3-Birim C 4-Durum Metni 5-0/2 V Değeri V Değeri 28 7-İnce Ayar 0 8-Alarm Şartı 9-Modbus'dan al Açık ve Kısa Devre Hayır Eğer varsa ayar potansiyometresi için ayarlar yukarıdaki gibidir Kohm ayar potansiyometresini sadece pot girişine (Giriş 12) bağlayabilirsiniz. 5 ve 6. parametreler oda ayar düğmesi ile ayarlayabileceğiniz minimum ve maksimum değerleri gösterir. Yüzer modellerde (EF33 ve EF21 gibi) ayar potansiyometresi girişi dolayısıyla parametreleri yoktur. 9. parametre sadece haberleşmeli (EP44-M vs...) modellerde kullanılmaktadır.
4 Dijital Giriş Parametreleri Kontak Tipi Giriş Parametreleri PARAMETRE GİRİŞ DI5 GİRİŞ DI6 1-Giriş Tipi Kontak Kontak 2-Giriş İsmi Donma Vantilatör DPS 3-Birim 4-Durum Metni Donma/Normal Akış Yok/Var 5-0/2 V Değeri 6-10 V Değeri 7-İnce Ayar 8-Alarm Şartı Açık Devre Alarm Devre Dışı 9-Modbus'dan al Hayır Hayır yazan parametreler değerinin önemi yoktur. 9. parametre sadece haberleşmeli (EP44-M vs...) modellerde kullanılmaktadır. Analog Oransal ve Yüzer Çıkış Parametreleri Oransal Çıkış Parametreleri PARAMETRE ÇIKIŞ UO1 ÇIKIŞ UO2 1-Çıkış Tipi 2-10V 2-10V 2-Çıkışın İsmi Isıtma Vanası Soğutma Vanası 3-Durum Metni 4-Düz/Ters Modbus'dan al Hayır Hayır 6-Vana Aç / Kapa Süresi 5. parametre sadece haberleşmeli (EP44-M vs...) modellerde kullanılmaktadır. 6. parametre sadece yüzer modellerde kullanılmaktadır. Oransal modellerde bulunmamaktadır. Yüzer Çıkış Parametreleri PARAMETRE ÇIKIŞ UO1 ÇIKIŞ UO2 1-Çıkış Tipi Yüzer Yüzer 2-Çıkışın İsmi Isıtma Vanası Soğutma Vanası 3-Durum Metni 4-Düz/Ters Modbus'dan al Hayır Hayır 6-Vana Aç / Kapa Süresi 90 saniye 90 saniye 5. parametre sadece haberleşmeli (EP44-M vs...) modellerde kullanılmaktadır. Aç/Kapa süresi için motorların kataloğuna bakmak veya sistem çalışırken ölçüm yapmak gerekmektedir. Düz / Ters Parametresi ÇALIŞMA YÖNÜ PARAMETRE % 0 % Düz 0 0/2 Volt 10 Volt Ters 1 10 Volt 0/2 Volt Yüzer panellerde A açma K kapama yönününe gelecek şekilde monte edilir, kontrollerde yanlış ise kablo damarlarının yeri değiştirilir.
5 Kontrol Tanımı Parametreleri Sıcaklık Kontrolü Parametreleri PARAMETRE İSMİ KONTROL NO 1 1-Kontrolün İsmi Sıcaklık Kontrolü 1 2-Temel Giriş No 2 3-İkincil Giriş No 0 4-Denkleştirme Giriş No 0 5-Ayar Giriş No Panel 6-Panelden Ayar Değeri 24 C 7-Panelden Ayarın Minimum Değeri 18 C 8-Panelden Ayarın Maksimum Değeri 28 C 9-Denkleştirme Başlangıcı 10-Kış Denkleştirme Oranı 11-Yaz Denkleştirme Oranı 12-İkincil Girişin İşlevi 13-Temel Oransal Band 14-Temel İntegral Süresi 15-Alt Limit Değeri 16-Üst Limit Değeri 17-İkincil Oransal Band 18-İkincil İntegral Süresi 19-Karşılaştırma Süresi 0 (Denkleştirme Yok) 0 (Denkleştirme Yok) Limit 30 K 120 Saniye 20-Donma Giriş No 5 21-Sistem Devrede Giriş No 6 22-Acil Stop Giriş No 23-Yangın Giriş No 0 (Acil Stop Kilitlemesi Yok) 0 (Yangın Girişi Kİlitlemesi Yok) Yukarıdaki tablo ayar değerinin panelden olduğu durumlar için verilmiştir. Oda ayar düğmesi bulunan sistemde hangi parametrelerin değiştiği aşağıdadır. Oda Ayar Düğmesi Kullanımı PARAMETRE İSMİ KONTROL NO 1 5-Ayar Giriş No 6-Panelden Ayar Değeri 7-Panelden Ayarın Minimum Değeri 8-Panelden Ayarın Maksimum Değeri 12 (POT Girişi 12 olarak gözükür) Oda ayar düğmesinden ayarlanacak minimum ve maksimum değerler giriş ayarları altındaki oda ayar potansiyometresi parametrelerinde anlatılmıştır.
6 Kontrol Tanımlarının Çıkışlara Atanması Oransal/Yüzer Çıkış Parametreleri PARAMETRE İSMİ ÇIKIŞ UO1 ÇIKIŞ UO2 1-Çıkışın İsmi Isıtma Vanası Soğutma Vanası 2-Alarm Rölesi Hayır Hayır 3-Kontrol No Zaman Programı No Minimum Çıkış Değeri 6-Maksimum Çıkış Değeri 7-Minimum Çıkış için Bakınız Çıkış Sıralama Parametreleri 8-Maksimum Çıkış için 9-Ekonomi Modu Ekonomi Yok Ekonomi Yok 10-Acil Stop Değeri Değer Yok Değer Yok 11-Yangın Değeri Değer Yok Değer Yok 12-Donma Değeri Tam Açık Tam Kapalı 2 ve 4 numaralı parametreler sadece LION EP44-M modelinde vardır. Çıkış Sıralama Parametreleri Isıtma ve Soğutmalı Sistemler Kontrol senaryosu işlem neticesinde % 0 ile arasında bir kontrol sinyali üretir. Bu sinyali elimizdeki çıkışlarda kullanmak üzerine paylaştırmamız gerekmektedir. Havalandırma uygulamalarında sıcaklığı kontrol eden bir veya birden fazla ekipman (Isıtma, soğutma vana motorları vs..) bulunmaktadır. Aşağıdaki tablolarda klima santralarında oluşabilecek 3 olası durum için parametre değerleri verilmiştir. ISITMA+SOĞUTMA % Çıkış Açıklık ISITMA SOĞUTMA % PARAMETRE İSMİ ISITMA VANASI ÇIKIŞ UO1 SOĞUTMA VANASI ÇIKIŞ UO2 5-Minimum Çıkış Değeri % 0 % 0 6-Maksimum Çıkış Değeri % % 7-Minimum Çıkış için 8-Maksimum Çıkış için % 45 % 55 % 0 %
7 Sadece Isıtmalı Sistemler ISITMA % Çıkış Açıklık ISITMA % PARAMETRE İSMİ ISITMA VANASI ÇIKIŞ UO1 SOĞUTMA VANASI ÇIKIŞ UO2 5-Minimum Çıkış Değeri % 0-6-Maksimum Çıkış Değeri % - 7-Minimum Çıkış için 8-Maksimum Çıkış için % - % 0 - Sadece Soğutmalı Sistemler SOĞUTMA % Çıkış Açıklık SOĞUTMA % PARAMETRE İSMİ ISITMA VANASI ÇIKIŞ UO1 SOĞUTMA VANASI ÇIKIŞ UO2 5-Minimum Çıkış Değeri - % 0 6-Maksimum Çıkış Değeri - % 7-Minimum Çıkış için 8-Maksimum Çıkış için - % 0 - %
8 L-ION EP44 ile Yapılabilecek Ek Özellikler Genel Ek Kilitlemeler Ek Alarmlar Ek Analog Giriş Ek Dijital Girişler Ek Analog Çıkışlar Ek Dijital Çıkışlar Zaman Programı L-ION EP44-M modeli, giriş ve çıkış sayılarındaki artış, gerçek zaman saatinin eklenmesi ve RS485 üzerinden Modbus haberleşme yapabilmesi ile zaman saati isteyen ve/veya bina otomasyon sistemine uygunluk isteyen müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Yukarıdaki senaryolar ek olarak aşağıdaki senaryoları gerçekleştirebilir. Bu senaryoları gerçekleştirirken, yukarıda anlatılanlara ek olarak gereken parametre ayarları ileride anlatılmıştır. Vantilatör ve aspiratör donma durumunda kapatılır. Vantilatör ve aspiratör kumanda şalteri girişler açık devre konumuna, filtreler kapalı devre konumuna geldiğinde alarm vermektedir. Son 200 alarm kaydı, zaman bilgisi ile saklanmaktadır. Giriş 4: Bu senaryolarda kullanılmamaktadır. Giriş 7: Vantilatör Pako (Otomatikte iken kapalı kontak olarak bağlanacak) Giriş 8: Filtre 1 fark basınç anahtarı (Temiz olduğunda açık kontak olarak bağlanacak) Giriş 9: Filtre 2 fark basınç anahtarı (Temiz olduğunda açık kontak olarak bağlanacak) Giriş 10: Aspiratör çalışıyor, hava akışı var bilgisi (Akış varken kapalı kontak bağlanacak) Giriş 11: Aspiratör Pako (Otomatikte iken kapalı kontak olarak bağlanacak) Çıkış 4: Bu senaryolarda kullanılmamaktadır. Çıkış 5: Vantilatör kumanda Çıkış 6: Aspiratör kumanda Çıkış 7: Bu senaryolarda kullanılmamaktadır. Üç adet dijital çıkışın her birine ayrı ayrı zaman programı kullanmak mümkündür. Her bir zaman programı içerisinde 4 adet ayrı zaman aralığı tanımlamak mümkündür. Senaryolarda, vantilatör ve aspiratör zaman programına göre sürekli çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Binanın ihtiyaçlarına göre zaman aralığının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
9 L-ION EP44-M Ek Dijital Giriş Parametreleri Kontak Tipi Giriş Parametreleri PARAMETRE GİRİŞ DI7 GİRİŞ DI8 GİRİŞ DI9 1-Giriş Tipi Kontak Kontak Kontak 2-Giriş İsmi Vantilatör Pako Filtre 1 Filtre 2 3-Birim 4-Durum Metni Manuel/Otomatik Temiz/Kirli Temiz/Kirli 5-0/2 V Değeri 6-10 V Değeri 7-İnce Ayar 8-Alarm Şartı Açık Devre Kısa Devre Kısa Devre 9-Modbus'dan al Hayır Hayır Hayır PARAMETRE GİRİŞ DI10 GİRİŞ DI11 1-Giriş Tipi Kontak Kontak 2-Giriş İsmi Aspiratör DPS Aspiratör Pako 3-Birim 4-Durum Metni Akış Yok/Var Manuel/Otomatik 5-0/2 V Değeri 6-10 V Değeri 7-İnce Ayar 8-Alarm Şartı Alarm Devre Dışı Açık Devre 9-Modbus'dan al Hayır Hayır yazan parametreler değerinin önemi yoktur.
10 L-ION EP44-M Ek Dijital Çıkış Parametreleri Dijital Çıkış Parametreleri PARAMETRE ÇIKIŞ UO5 ÇIKIŞ UO6 ÇIKIŞ UO7 1-Çıkış Tipi Dijital Dijital Devre dışı 2-Çıkışın İsmi Vantilatör Aspiratör 3-Durum Metni Kapa / Aç Kapa / Aç 4-Düz/Ters Modbus'dan al Hayır Hayır 6-Vana Aç / Kapa Süresi 6. parametre sadece yüzer modellerde kullanılmaktadır. Oransal modellerde bulunmamaktadır. Düz / Ters Parametresi ÇALIŞMA YÖNÜ PARAMETRE Röle Enerjili (Kapalı Kontak) Röle Enerjisiz (Açık Kontak) Düz 0 Aç Kapa Ters 1 Kapa Aç
11 L-ION EP44-M Ek Kontrol Tanımlarının Ek Çıkışlara Atanması On/Off Vantilatör ve Aspiratör Çıkış Parametreleri PARAMETRE İSMİ ÇIKIŞ DO5 ÇIKIŞ DO6 1-Çıkışın İsmi Vantilatör Aspiratör 2-Alarm Rölesi Hayır Hayır 3-Kontrol No Zaman Programı No Minimum Çıkış Değeri 6-Maksimum Çıkış Değeri 7-Minimum Çıkış için 8-Maksimum Çıkış için 9-Ekonomi Modu Ekonomi Yok Ekonomi Yok 10-Acil Stop Değeri Değer Yok Değer Yok 11-Yangın Değeri Değer Yok Değer Yok 12-Donma Değeri Tam Kapalı Tam Kapalı Zaman Saatine Göre Çalışan Sistemler Aspiratör, vantilatör gibi zaman saatine göre çalışan sistemler röle çıkışından sürülmektedir. Röle çıkışına bir zaman programı atandığı zaman minimum/maksimum çıkış değerleri ile bunlar için gerekli kontrol sinyali değerlerinin bir önemi kalmamaktadır. Çıkış sadece zaman programına göre çalışmaktadır. Çıkışa hem zaman programı numarası hem de bir kontrol numarası atanırsa, çıkışı çeşitli alarm durumları (Acil stop, yangın, donma) için önceden belirli değerlere getirmek mümkündür. Eğer ilgili kontrol tanımı herhangi bir alarm durumunda değil ise çıkış zaman saatine göre çalışacaktır. Vantilatör ve aspiratör zaman programına göre çalışacak donma uyarısı geldiğinde duracaktır.
İçindekiler. Giriş. www.ontrol.com.tr. KP0062A Haber vermeden değiştirilebilir
L-ION-EP/EF İçindekiler Giriş...1 Yapılandırma Menüsü...2 Sistem Menüsü...2 Giriş Ayarları Menüsü...3 Çıkış Ayarları Menüsü...4 Kontrol Senaryoları Menüsü...5 Çıkış Atama Menüsü...7 Haberleşme Menüsü...9
Mühendislik Kılavuzu. İçindekiler. Giriş
E100 İçindekiler Giriş...1 Giriş ve Çıkışlar...2 Parametreler...3 Kontrol işlevleri...4 Test...6 Elektrik bağlantıları...6 Örnek sistem çözümleri #1 : Mahal sıcaklığı kontrolü...7 Örnek sistem çözümleri
E3122 Dijital Kontrol Paneli. Mühendislik Kılavuzu
E3122 Dijital Kontrol Paneli Mühendislik Kılavuzu GİRİŞ E3122, ısıtma soğutma havalandırma (ISH) sistemlerinde kullanılan gelişmiş bir otomatik kontrol panelidir. İki bağımsız kontrol senaryosu ile PI
MKP MKP O3 O1 O2 I3 K K I5 K I6 I2 I1 24VAC A A A
+ - F RFO 220/24 VC 50 V I3 K K I5 K I6 I2 I1 24VC O3 O2 L-ION PNEL NOLR : 1- Filtre fark basınç anahtarları () ve aspiratör fark basınç anahtarı motor kontrol panosunda () uyarı lambası yaktırmakta kullanılabilir.
RWF50 ORANSAL KONTROL CİHAZI
RWF50 ORANSAL KONTROL CİHAZI RWF50 nin arkasında kızaklı sıkıştırma aparatı vardır. Bu aparatı üzerinden çıkardıktan sonra, cihazı yuvanın içindne geçirip aparatı arkadan takarak tırtıklı tırnakları sayesinde