GÜNEŞ PANELLİ 12W SOLAR LİTYUM LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ
4 m’lik aydınlatma direkleri kullanılarak yapılacak olan güneş panelli ve lityum bataryalı solar lityum lamba modeli hareket sensörlü güneş enejisi ile çalışan park, bahçe ve sokak lambası yapımı işidir. Her bir direkte tek bir kasa içerisinde 1 adet 12 Wlık Led lamba modülü, min. 15Wp lık Güneş Paneli, 1 Adet min. 3,7V 26400mAh ’lik Lityum-İyon (Li-ion) batarya, 1 Adet min.5 Ah lik özel lityum batarya sarj kontrol cihazı, hareket sensörü ve direk montaj aparatı tamamı mekanik montaj ile kullanmaya hazır olacaktır, elektriksel bağlantıları cihaz üzerinde daha önce yapılmış ve test edilmiş olacaktır.
Lityum İyon Batarya.
Lityum özellikli sarj kontrol cihazı
4m Galvanizli Direk
Sistemin nominal gerilimi 3,7 Volt DC olacaktır.
Kullanılacak olan bataryalar Lityum İyon tipi olacak, min.26400mAh lik olacak ve en az 2 yıl firma garantili olacaktır.
Lamba üzerinde açma-kapama anahtarı kullanılacaktır.
Her bir Güneş Paneli şarja uygun voltajda ayarlanacaktır.
Panellerin ömrü minimum 25 yıl olacaktır. Monokristal yapıda olacaktır.
Teklif edilecek panelin kapasitesi minimum 15 Watt olacaktır.
Lamba ve panel kasası korozyona dayanıklı, paslanmaz yapıda olacaktır.
LITYUM IYON BATARYA:
Fotovoltaik sistemlerde güneş pillerinin ürettiği enerjinin depolanması için lityum iyon batarya kullanılcaktır.
Kullanılacak olan bataryalar en az 1500 döngü ömrü tamamlayacak yapıda olacaktır ve bu husus teknik dokumanda belirtilecektir.
Çalışma Voltajı 3,7 VDC olacaktır.
Akü kapasitesi min 26400mAh olacaktır
Sistem Voltajı 3,7 V olacaktır.
12 W Solar Lityum Lamba:
Her bir lamba min. 1000 lümen değerinde ve 48 adet (24 x 2 grup olabilir) led marifeti ile ışık verecek şekilde dizayn edilecektir.
Lamba toplam ölçüleri en az 780x270x164mm olacaktır ve kasanın uygun şekilde rüzgar yüküne dayanacak mukavemette olması gerekmektedir.
Lamba renk sıcaklığı 5000-6500K arası bir değerde beyaz ışık verecek şekilde olmalıdır.
Lamba üzerinde soğutmayı sağlayacak olan küçük mazgallar bulunmalıdır ve IP koruma sınıfı en az IP65 olmalıdır.
Lamba çerçevesi aluminyuım olmalıdır. Çerçeve aynı zamanda güneş paneli çerçevesi olarak görev yapmalıdır. Bu bilgiler teknik çizimlerde özellikle belirtilmelidir.
Montaj yapılacak direkler arası mesafe en az 6m en fazla 8m olacaktır.
Tesisatta ve cihaz içerisinde kullanılacak bütün iletkenler (kablo) imalat boyunda ve tek parçalı olacak, hiçbirsurette ekli iletken kullanılmayacaktır.
Ziyaretçiler - Bugün: 121	Toplam: 1845795