Topraklama Hakkında Genel Bilgiler - Delinetciler Portal
7. Dokunma gerilimi A.G. de 50 V.; Y.G'de 75 V. alınacaktır.
11. Eski yönetmelikteki k katsayıları yerine IEC 60464'de verilen faktörler alınacaktır.
Bu sistemde iç yıldırımlık ürünlerinin de (Aşırı Gerilim Darbe Koruyucu) birlikte kullanılması gerekmekte, sebebi ise dış yıldırımlık sistemini eş potansiyel sisteme irtibatlarken bu sistem üzerinde oluşabilecek aşırı gerilimlere karşı da önlem almış olursunuz. Aksi takdirde aşırı gerilimler cihazlar için büyük tehlike oluşturur. Şekil 7'da eşpotansiyel sistem örneği görülüyor.
Yıldırımdan korunma tesisleri, binaların temel topraklayıcısına bağlanır. Yıldırıma karşı korunma topraklamalarına 2m.'den daha yakın mesafede başka herhangibir topraklayıcı bulunuyorsa, bütün topraklayıcılar birbirleri ile bağlanmak zorundadır. Binalara gelen hatlar parafudrlar üzerinden potansiyel dengeleme barasına bağlanmalıdır. Bu şartlar yönetmeliğin 25-a. maddesinde ve devamında yer almaktadır.
* Zamanla çözülmez veya bozulmaz.
* Sistemin ömrü boyunca elde edilen direnci korur.
* Donma dayanıklılığını yaklaşık %10 artırır.
* Periyodik olarak kontrol edilmesine gerek yoktur.
* Hazırlanması yapılması için bir kişi yeterlidir.
* Toprağa zararlı bir etkisi yoktur ve yer altı sularını kirletmez. Topraklamada kullandığımız diğer önemli ürün de GEM tozudur. 1992 yılında geliştirilen iletkenliği artırıcı bir malzemedir. Her türlü toprak yapısında (kayalık, kumlu toprak gibi) topraklama direncini düşüren ve iletkenliği zayıf olan topraklar için ideal bir malzemedir. Zamanla çözülmez veya bozulmaz. Donma dayanıklılığını yaklaşık %10 artırır. Periyodik olarak kontrol edilmesine gerek yoktur. Toprağa zararlı bir etkisi yoktur ve yer altı sularını kirletmez.
Elektronik cihazlarda kart yanmaları ve lojik kontrollü cihazlarda program silinmelerine neden olur. Bunlar sonucunda endüstriyel tesislerde ölçüm-kontrol sistemlerinin durması veya yanlış verileri aktarmasına neden olur. Robotik sistemlerin kontrolden çıkması sonucu zarar ve aksamalara sebep olur. Telefon santrallerinin hasar görmesi sonucu haberleşme sisteminin durmasına neden olur. Hastanelerde kullanılan elektronik cihazlarında ve yasam destek ünitelerinde hasar ve aksamalara neden olur. Ekipman arızalarına bağlı olarak üretim kayıpları ve verimliliğin düşmesine sebebiyet verir. Pahalı ekipmanların zarar gördüğü için yenilenmesine ihtiyaç duyulur. Fabrikalarda imalatın durmasına (özellikle bilgisayar destekli imalatın CAD-CAM lerin bulunduğu tesisler) kısaca para ve üretim kaybına neden olmaktadır.
Ayrıca birçok UPS sisteminde hatalarda, aşırı yüklemelerde, UPS arızalarında veya rutin bakımlarda devreye alınan bir by-pass bağlantısı vardır. Aşırı gerilim koruma sistemi, aynı zamanda UPS'i ve onun elektronik devrelerini de hasara ve yıpranmaya karşı korur.
Cihaz -priz korumaları
Oysa her cihaz arızalanmasında, telefon santralinin kartlarının yanmasında veya bilgisayarlar donanımları, Hub, switch gibi network donanımlarının yanmalarında yeni bir cihaz almak veya tamiratını yaptırmak için harcanan para ve zaman kayıplarını önlemek için daha ekonomik ve zahmetsiz çözümler olan 2'li (2 hat girişli), 4'lü, 6'lı ve 10'lu seriler halinde bulunan data telefon koruma sistemleri mevcuttur.
« Kontaktörler Hakkında Genel Bilgiler ve Etiketlerini Nasıl Yorumlamalıyız? | Standart Sogutucu gazlar ve Özellıkleri »