Büyük miktarda hava ve duman çıkışı taleplerini karşılar. Büyük ebatlarda imal edilebilir. Güçlü hava çıkışı sağlar. Kapaklar 90 Derece açılır. Çift kol motorlu veya otomatik patlamalı pnömatik sistemle açılabilen kapaklardır.
Kapaklar elektrik motoru veya “otomatik patlamalı pnömatik sistem” vasıtasıyla otomatik olarak açılarak yapı içeresindeki dumanın tahliye olmasını sağlar. Kapaklarda kullanılan açkı mekanizmaları UNI EN 12101-2 standardına uygun üretilmiştirler.
Kasa ve kanat alüminyumdan mamuldür.
Üst kısmında 16 mm kalınlığında dayanıklı Polikarbonat kullanılmaktadır.
24 V , 220 V motor veya otomatik patlamalı pnömatik sistem kullanılmaktadır.
Kondens kanallı sistemdir.
Tahliye kanalları mevcuttur.
Gün ışığı ile aydınlatma sağlar.
(Kapak maksimum ölçü : 200 cm x 300 cm )
Yangın anında binadaki mevcut yaygın algılama sisteminden sinyal alarak veya bina içerisine yerleştirilmiş olan yaygın detektörlerinden sinyal alarak kapaklar elektirik motorları sayesinde otomatik olarak açılabilirler.
Otomatik Patlamalı Pnömatik Sistem
Damperlerdeki duman tahliye sistemi (termik pnömatik sistem) ; yangın anında mahaldeki ısı seçilen termal ampul ( 68°C & 93°C & 141°C) kırılma derecesine ulaştığında, cam ampulün kırılması sonucu CO2 tüpü ile patlayan otomatik damper açma sisteminden oluşur. Sistem herhangi bir müdahaleye gerek kalmaksızın kendi kendine patlayıp açma işlemini gerçekleştirir. Kapak sistem tarafından kilitlidir, yangın anında otomatik olarak kilit ve kanat açılır. Sistem kapağı en üst noktada kilitler. Kapağın rüzgar veya diğer etkenlerle kapanması önlenir. Damperlerin açılma açısı minimum 90 derece olacaktır. Kapakların yangın anında açılmasını sağlayan otomatik patlama sistemi İtalyan malıdır.
Manuel Açılma Şeması: