Kırıkkale'deki doğalgaz patlamasının sebebi belli oldu
Genel Müdürün açıklamalar
Kanalizasyon Ağrı Merkez Doğalgaz Patlaması Çağrı Merkezi Yağmur Suyu
( KIRIKKALE )- Aksakaloğlu: “Patlamanın sebebi kapatılan başka bir hat” KIRIKKALE
- Kırıkkale'de yaşanan doğalgaz patlamasıyla ilgili açıklama yapan doğalgaz firması genel müdürü Selçuk Aksakaloğlu, tahminlerinin binaya çok yakın kapatılan bir hatta yaşanan hasarın patlamaya sebebiyet verdiği yönünde olduğunu söyledi.
Kırıkkale’de yaşanan 1 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı dört katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasına dair açıklama yapan Selçuk Aksakaloğlu, “Bizim acil çağrı merkezimize bir ihbar geliyor. İhbar diyor ki 'sokakta gaz var, buraya bir gelin'. Bizim arkadaşlar da çağrıyı alır almaz gidiyorlar. Sokakta gazı tespit ediyorlar, cihazla bunun ölçümlerini yapıyorlar. Sokağın içinden geçen hatla binanın bağlantısını hemen kesiyorlar. Bizim bina bağlantılarında kullandığımız özel bir sistem var. Ana hattan binaya bağlantı yapılan yerde ‘gaz stop’ denilen bir sistem var. Bu hat koparıldığı zaman biz gelene kadar gazı kessin herhangi bir probleme yol açmasın diye. Hem gazı kesiyorlar hem de onu devreye sokuyorlar. Bu şekilde borudaki gazı da boşaltıyorlar. Diyorlar ki 'bina hattında bir hasar vardır', ölçümleri alıyorlar. 'Biraz bekleyelim, bir ölçüm daha alalım sonuca göre hemen kazıya başlayalım' diyorlar. O sırada ikinci ölçümü yapmaya vakit kalmadan patlama gerçekleşiyor. Daha evvel burada eski binanın gaz bağlantı hattı var. Bu bina yeni yapılmış, ondan evvelki binanın bir gaz bağlantısı var. Bu gaz bağlantısı bizim tarafımızdan iptal edilmiş, ağzı kapatılmış, ilerde bir ticarethane, herhangi bir imalathane falan olursa buradan ayrı müstakil bir sayaçla gaz veririz diye onu sağlama alıp bırakmışız. Araştırma yaptığımızda ise bu borunun kopmuş olduğunu gördük. Bu borunun kanalizasyona ve yağmur suyu hatlarına gaz vermesi bununda binanın içine dolmasından dolayı patlamanın gerçekleştiğini düşünüyoruz. Mevcut durumu gidermek için biz her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.
Aksakaloğlu, borudaki kaçağa karşı emniyet unsurunun ise daha önceki bir tadilattan dolayı boruya tekrar kontrollü şekilde gaz verilmesi sebebiyle çalışmadığını, başlangıçta kaçağın küçük bir sızıntı şeklinde başladığını, bu sebeple fark edilmediğini iddia etti.