Flexalen 1000+ | Ön Yalıtımlı Borular | Thermaflex
Sürekli çok fonksiyonluluk
Flexalen 1000+ enerji dağıtımı için çok amaçlı çözümümüzdür ve küçük ölçekli hatlar için çeşitli fırsatlar sunar. Olası kombinasyonlar mevcut durumda size esneklik sunar ve ayrıca gelecekte adaptasyon veya ekleme yapma olanağı sunar.
Hedefiniz, ısı pompasından, ahşap talaşı kazanı veya güneş enerjisi sistemlerinden gelen ısıyı, ev kullanımına yönelik sıcak suyu ve ayrıca donma korumasını ve diğer kabloları tek bir gövdede birleştirmekse, Flexalen 1000+ sizin için ideal tercihtir. Yaşadığınız toplumun enerji kaynağını ve talebini karşılamak için çeşitli uygulamaları tek bir homojen, dağıtım ağı birleştirebilir.
Bu geniş Flexalen ürün ailesinin ürün yelpazesi mikro ağlar için çok uygundur. Çeşitli bağlantı hatları birleştirilerek tek bir çözüm sağlanır ve yüksek düzeyde kontrole olanak verir. Bileşenlerin esnekliği ve homojenliği, mevcut çevreye en az düzeyde zarar vererek hızlı ve kolay bir uygulama sağlar.
Polibüten borular nedeniyle güvenli kaynak bağlantıları
Müşteri talepleri üzerine montaj
Flexalen 600 ile tam uyum
Serbest hareket eden taşıyıcı borular
Çoklu hat olanağı
Dış kaplama ile yalıtım arasında homojen bağlantı
Bükülme yarıçapı 0,6 m – 1,0 m (iç boru seçimine bağlı olarak)
Maks. işletme basıncı 8 bar (116 PSI)
4 farklı standart ortam borusu kombinasyonu:
OD16'dan OD63 mm'ye kadar farklı boru kombinasyonları mümkün; örn.:
H2/32A25A20…2 kez OD32 ısıtma, OD25 kullanma, OD20 devridaim
H2/50A32A25…2 kez OD50 ısıtma, OD32 kullanma, OD25 devridaim
İç boru kombinasyonlarına göre çeşitli yalıtım kalınlıkları mevcut: örn. OD 125mm, OD 160mm ve OD 200mm
300 m uzunluğuna kadar kangallar mevcut
Dış kaplama ve ortam boruları arasında su geçirmez bir sızdırmazlık için uç kapakları