Ana Sayfa Mekanik Tesisat Sıhhi Tesisat Su Tasfiye Cihazı, Su Yumuşatma Cihazı Montajı
Su Tasfiye Cihazı, Su Yumuşatma Cihazı Montajı
Suyun yumuşatılması işleminde kullanılan açık veya kapalı olabilen tanklara su tasfiye cihazı denir. Genellikle kapalı tipler kullanılmaktadır. Kapalı su tasfiye cihazları basınca dayanıklı, dış etkenlerden yalıtılmış, silindirik cihazlardır. Çapları 0.3 – 3.6 m, boyları ise 1 – 3 metre arasında değişir. Çelikten ve bombe başlı yapılır.
Tankın dibine yumuşatma maddesine yataklık yapacak birkaç kat kum ya da antrasit katmanı konulur. Yumuşatma devresine ham su üstten girer ve iyon değiştirici katmanını üstten başlayarak reaksiyona sokar. Böylelikle su yumuşatılmış olarak dışarı çıkar.
Su yumuşatma tesisatı dört devreden oluşur.
– Yumuşatma devresi
– Ters yıkama devresi
– Canlandırma devresi
– Yıkama devresi
Su tasfiye cihazının çalışma prensibi şöyledir:
– Ham su okla gösterilen borudan gelir.
– Açık olan “K” vanasından geçerek üstten tanka girer.
– Yumuşatılmış olarak alttan “N” vanasından geçerek kullanım yerlerine gider.
– Bu sırada diğer vanaların tümü kapalı konumdadır.
– Ters yıkama devresinde ham su, açık olan “L” vanasından geçerek tanka alttan girer ve üstten çıkarak “G” musluğundan serbest olarak huninin içine akar. Oradan da pis su tesisatına gider. Bu boru aynı zamanda hava tahliye borusu olarak da kullanılır.
– İyon değiştirme katmanına havanın girmesi önlenmelidir.
– Bu nedenle “G” vanası zaman zaman açılarak hava bulunup bulunmadığı denetlenmelidir.
– Suyun huniye serbestçe akıtılması berraklığını kontrol etmek içindir.
– “B” vanasından canlandırıcı tankına giren su, eriyiği açık “E” vanasından tanka basar.
– Canlandırma görevini yapan eriyik “M” vanasından geçerek huni vasıtası ile pis su borusuna akar.
– Ham suyun “K” vanasından geçerek üstten tankın içine girmesi ve “M” vanasından pis su borusuna akışıyla yıkama devresi gerçekleşmiş olur.
– “F” vanası sistemden örnek su almakta kullanılır.
– “D” vanası tankta bulunan suyun boşaltılmasında kullanılır.
– “C” vanası da canlandırıcı tankının boşaltılmasında kullanılır.
Su tasfiye cihazı montaj resmi
Su Tasfiye Cihazı Montajı
Su Tasfiye Cihazı Nedir?
Su Yumuşatma Cihazı Montajı
Önceki İçerikHidrofor Montajı
Sonraki İçerikBosch Termoteknoloji İş Ortakları Toplantısı 2019