Jeneratör kullanma isg talimatları | ISGforum.net :: İSG sektörünün iş ve bilgi ağı
Jeneratör kullanma isg talimatları
Konusu 'Talimatlar' forumundadır ve bayramali tarafından 22 Ağustos 2012 başlatılmıştır. bayramali
OTOMATİK JENERATÖR KULLANMA TALİMATI
-Emniyet açısında jeneratör enerji kesintisinde devreye girmemesi için panoda bulunan
otomatik transfer paneli üzerinden kapalı(off)butonuna basarak jeneratörün çalışmasını
-Jeneratör gurubunu çalıştırmadan önce gözle muayene ediniz
-Herhangi bir yerinde kırık,çatlak,yağ,su veya yakıt sızıntısı olup olmadığına bakın
varsa arızayı gidermeden önce jeneratörü çalıştırmayın
-Elektrik kablo bağlantılarının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edin
-Motor ve alternatör üzerinde bulunan yabancı maddeleri(üstübü,bez,anahtar
-Yağ çubuğundan motor yağını kontrol ediniz eksikse ilave edin
-Yakıt seviyesini kontrol edin eksikse ilave edin
-Radyatör su seviyesini kontrol edin eksikse ilave edin
-Jeneratörün bulunduğu yerde hava emişi ve sıcak hava çıkışı kanalının açık olduğunu
-Kutup başlarını ve akü su seviyesini kontrol edin
-Otomatik transfer paneli üzerinde bulunan test (deneme)butonuna basın.
_Jeneratör çalışmaz ise ayarlanmış süre aralıklarında( yaklaşık 10sn.)3 kez marşlama
-Otomatik tarnsfer paneli üzerinden tekrar kapalı(off)butonuna basarak jeneratörü
_Otomatik transfer paneli üzerinde oto(auto)butonuna basarak jeneratörü otomatik
-Jeneratörünüz enerji kesintisinde ayarlanan süre limitleri dahilinde devreye girecek
ve sisteminizi besleyecektir.
-Şebeke voltajları ayarlı limitler dahilinde geriye geldiğinde jeneratör yükü otomatik
olarak şebekeye aktaracak ve soğutma süresi sonunda stop edecektir.
-Jeneratör durağan haldeyken,Test çalışması sırasında veya jeneratör çalışma
pozisyonunda arıza verdiğinde otomatik transfer paneli üzerinde arıza hakkında uyarı
lambası yanacaktır.Arızayı giderdikten sonra tekrar jeneratörü devreye almak için
arıza reset butonuna basılarak jeneratör tekrar oto(otomatik)konumuna alınır.
-Jeneratörünüzün sorunsuz olarak çalışması ve kullanım ömrü açısından periyodik
bakımlarının yetkili servis tarafında yapılması gerekmektedir.
Jeneratör kullanma klavuzu​
TL.İSG.21 JENARATÖR KULLANMA VE BAKIM TALİMATI.doc
TOTM-CHT-233 Tc-99 M Jeneratörü Kullanma Talimatı.pdf
MANUEL JENERATÖR KULLANMA TALİMATI
-Kontrol paneli üzerinde bulunan kontak anahtarı ile marşa basın eğer ilk marşta
çalışmaz ise 10 sn.bekleyerek ikinci kez marşa basın
-Motor çalıştığında,yağ basınç saatinde yağ basıncı yükselecek,şarj lambası sönecek ve
jeneratör enerji üretmeye başlayacaktır.
-Kontrol paneli üzerindeki frekansmetreden frekansın 50Hz,Voltajın jeneratör trifaze
ise 400 volt monofaze ise 230 volt olduğunu gözlemleyin
-Motoru ısınması için bir süre boşta çalıştırın
-Enversör şalterinizi(1-0-2) jeneratör konumuna getirin
-Kullanacağınız yükü kademeli olarak devreye alın
-Jeneratörü durdurmadan önce enversör şalterinizi(1-0-2) şebeke konumuna
alın,jeneratörü soğuması için boşta 3 dk kadar çalıştırın ve kontak anahtarını
kapatarak stop edin
Jeneratör Kullanma Kılavuzu
Günümüzde pek çok ev ve işyeri sahibi çeşitli amaçlarla jeneratör sahibi olmaktadırlar. Jeneratörler
günümüzde en bağımlı olduğumuz şeyi, elektriği bize sağladığı için hayatımızı büyük ölçüde
kolaylaştırırlar. Ancak kolaylığın sıkıntıya dönüşmemesi, hatta insan hayatını tehlikeye düşürmemesi
için kullanıcıların bazı gereken önemli konulara dikkat etmesi gerekmektedir.
Herhangi bir yerinde kırık,çatlak,yağ,su veya yakıt sızıntısı olup olmadığına bakınvarsa arızayı gidermeden önce jeneratörü çalıştırmayın
Jeneratörünüzün fişini doğrudan evdeki prizlere kesinlikle takmayın.Böyle bir durumda jeneratör şehir elektriği ile doğrudan karşı karşıya kalır ve bu farklı yapılardaki fazlar kısa devre yaparak hem jeneratöre hem de çevresindeki insanlara ciddi zararlar verebilir.
Jeneratörünüzü, elektrik kesintisi olmasa bile en az ayda bir kere 10-15 dakika çalıştırın.Bu sayede yağın motor içinde dolaşarak yağlama yapması, karbüratöre temiz hava ve yakıtın girmesi ve akünün şarj olması sağlanır. Bunların hepsi, jeneratöre gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
çok teşekkür ederim, paylaşımınız için.
Burada bir yanlışlık var. Bunu kim kontrol edecek? Ayrıca bu yetkinlik nasıl sağlanacak? Bu kontrolleri yapacak kisi örneğin "akü başlarını kontrol edin" de bir kaza geçirebilir. Bu kontroller jeneratör açıkken mi yapılacak? Buna dair bir uyarı direktif var mı? "Elektrik kablo bağlantılarının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edin" iş güvenliğinde yetkili fenni belgesi yoksa elektrikle ilgili kimse çalışma yapamaz, kablolalrı neye göre kim kontrol edecek? kontrol kriteri nedir? "
Jeneratör egzozundan çıkan gaz zehirli olup insan sağlığı için tehlikelidir." evet dogru ne yapılması gerekır?
Serkan Bey merhaba, Üretici firma yetkilisinin periyodik kontrolü ile birlikte günlük, haftalık veya aylık olarak şantiye elektrik ustası,teknikeri ya da mühendisi bu kontrolü yapabilir mi? ya da öneriniz nedir ? paylaşabilirmisiniz?
Ahmet Selim İlbeyi
Merhaba jenaratörün periyoduk bakımı ile ilgili bir belge tutulması gerekiyormu?
Ahmet Selim İlbeyi,