Delta Otomasyon • Başlığı görüntüle - PLC Protokol ve İstasyon Numarası Değişimi
DELTA Otomasyon Ürünleri Paylaşım Platformu
Ana Sayfa | iletisim |
Forum ana sayfa » PLC Programmable Logic Controller » PLC - Sıkça Sorulan Sorular
Kayıt Giriş SSS
PLC Protokol ve İstasyon Numarası Değişimi
25 May 2016, 14:34
Kayıt: 14 Haz 2011, 13:11
PLC fabrika ayarlarında 7,E,1,9600 protokolüne sahiptir. İstasyon numarası da 1 dir. Bazı durumlarda hem protokolü hem de istasyon numarasının değiştirilmesi gerekebiliyor.
DVP14SS2 PLC'yi referans olarak alırsak. COM-1 RS-232 COM-2 ise RS-485 portudur. Hangi portu değiştirmek istiyorsak onunla ilgili özel data ve bitleri kullanmamız gerekir. Portlara ait özel data ve registerlere download/file.php?id=3876&mode=view den ulaşabilirsiniz.
Örneğin biz PLC'nin RS-232 portunu 7,N,2,38400 istasyon numarasını da 2 yapmaya çalışalım.
Bizim COM-1 yani RS-232 portunu değişmemiz için yukarıdaki bağlantıda belirtildiği gibi D1036'ya protokolümüze ait hex kodu göndermemiz gerek. Aşağıda göndereceğimiz protokole ait hex değerini hesaplama işlemi yaptırılmıştır.
WPLSofttan sorası ile Yardım, Yardımcı Araçlar, Protokol Ayar kodu
protokol hex değer.jpg
Protokolümüzü seçip işaretlenen ok'u tıkladığımızda bize aşağıdaki yukarıdaki gibi bir hex kodu verecektir. Bizim bu değeri programımızın en üst satırında D1036 datasına M1002 kontağı ile yazdırmamız ve M1138 set etmemiz gerekir.
İstasyon numarası için ise COM-1 veya COM-2 fark etmez D1121 adresini kullanmanız gerekir. Biz bu adrese ne gönderirsek PLC'nin istasyon numarası o olur. Örnek aşağıdaki gibidir.
Eğer biz COM-2 yani RS-485 portunu değişmek isteseydik hesaplanan hex kodunu D1120 adresine gönderip M1120 bitini set edecektik. Eğer ASCII değil de RTU yapmak istersek de M1139 bitini set etmemiz gerekir. RS-485 portunu RTU çekmek için M1143 biti aktif edilir.
Sorulara verilen cevapların, olumlu yada olumsuz sonuçlanması durumunda bu bilgileri paylaşırsanız bu forumdan herkesin daha doğru bir şekilde faydalanacağını unutmayınız.
Geçiş yap: Bir forum seçin ------------------ HOŞGELDİNİZ... !!! Lütfen Okuyun !!! İletişim-Destek Forumda Neler Var? Anket Duyurular F.A.S.T. Facebook F.A.S.T. - DVD PLC Programmable Logic Controller PLC Forum PLC Teknik Dökümanlar PLC - Sıkça Sorulan Sorular PLC Komutları PLC - Video Anlatım HMI Human Machine Interface HMI Forum HMI Teknik Dökümanlar HMI - Sıkça Sorulan Sorular HMI - Video Anlatım AMD AC Motor Drive AMD Forum AMD Teknik Dökümanlar AMD - Sıkça Sorulan Sorular ASD AC Servo System ASD Forum ASD Teknik Dökümanlar ASD - Sıkça Sorulan Sorular ASD - Aksesuar ASD - Video Anlatım TC Temperature Controllers TC Forum TC Teknik Dökümanlar TC - Sıkça Sorulan Sorular CTA Timer-Counter-Takometre ve DPA Basınç Sensörü CTA Forum DPA Forum DELTA CD BÜLTENLER DELTA AC SÜRÜCÜ Communication Software Invertor Eng. Manual Frenleme Ünite ve Dirençleri Sürücü Ölçüleri VFD-S VFD-EL VFD-E VFD-M VFD-C2000 VFD-B VFD-F VFD-VE VFD-VL VFD-C200 VFD-CP2000 DELTA Quick Start AC Sürücü CTA ENCODER-ES-EH HMI IFDXXXX PLC SERVO SICAKLIK-VANA-PROSES KONTROL DELTA PLC Programming Software (Eski Versiyonlar) Özel Bit ve Datalar DVP Protocol PLC Karşılaştırmaları PLC-Application-Manual_En Temel Komutlar Uygulama Komutları DVPEN 01 Türkçe Kullanım Klavuzu PLC Eğitim Notları DOP HMI DOP Manuel Eng. DOP Türkçe Manuel DOPA/AE/AS Screen Editor DOPB Screen Editor DOPSoft (DOPB) eServer / eRemote DELTA SERVO SİSTEMLER ASDA-Soft ASDA-M SERİSİ ASDA-A2 SERİSİ ASDA-A2 Çalışma Modları ASDA-B2 SERİSİ ASDA-B2 Çalışma Modları ASDA-A SERISI ASDA-A Çalışma Modları ASDA-B SERISI ASDA-B User Manual Eng. ASDA-B Çalışma Modları ASDA-AB SERISI ASDA-A Manuel Turkce ASDA MSizing SERVO SÜRÜCÜ ÖLÇÜLERİ ASDA-A ve A+ ASDA-B ASDA-AB ASDA-A2 ASDA-B2 SERVO MOTOR ÖLÇÜLERİ ASDA-A FRENLİ ASDA-A FRENSİZ ASDA-B FRENLİ ASDA-B FRENSİZ ASDA-A+ SERİSİ ASDA-A2 SERİSİ ASDA-B2 SERİSİ Servo Redüktör Ölçüleri DEMO PROGRAMLAR DELTA HABERLEŞME MODÜLLERİ DTA-DTB-DTC SICAKLIK KONTROL Kablo Bağlantıları SIKÇA SORULAN SORULAR TP OPERATION PANEL DELTA Ürün Ailesi DELTA PLC DELTA HMI DELTA AC Motor Sürücü DELTA SERVO DELTA Sıcaklık ve Proses Kontrol Cihazları DELTA Timer-Counter-Takometre DELTA Endüstriyel İletişim Cihazları DELTA Eğitim PLC Eğitim HMI Eğitim SERVO Eğitim !!! Ücretsiz Eğitim !!! Sektörel & Yeni Ürün Tanıtımları Yardımcı Programlar Haberleşme Programları Görüntüleme Programları Kullanışlı Programlar DELTA Ürünleri Bilgisayar Yazılımları PLC Programlama Yazılımları Operatör Panel Programlama Yazılımları Servo Sürücü Konfigürasyon Yazılımları AC Sürücü (İnverter) Yazılımları Sıcaklık ve Proses Kontrol Yazılımları Haberleşme Modülleri Yazılımları CNC Programlama Yazılımları İnsan Kaynakları - İş Başvuruları Bizimle Çalışmak İster misiniz? Silinen Mesajlar Silinen Mesajlar
Mobil Cihaz Görünümü
Powered by FAST © 2009