İnce kabloları soyma ve bağlantı hakkında | Kontrol Kalemi Forumları
Konbuyu başlatan martyr
Sorum başlıktaki gibidir.
Bir örnekle de anlatayım.
Mesela 12v mini led driver (trafo) ürünlerinde genelde 0.75 (0.50 bile olabilir) gibi çok ince kablolar kullanılıyor.
Bir ucuna faz bir ucuna nötr giriliyor bildiğiniz gibi.
Peki 1.50 olarak gelen 220v beslemeyi bu mini trafolara nasıl bağlamak lazım?
Ben 1 numara sıra klemens kullanarak bağlıyorum fakat bunun daha iyi bir yolu var mıdır?
Ve bu kadar ince kabloları ne ile soymak gerekir? Yankeski ile sıyırmak çok zor oluyor ve çoğu zaman içindeki teller kırılıyor.
Derdimi tam anlatabildim mi bilemiyorum fakat LED spot gibi ürünleri kullanan ustalar demek istediğimi anlayacaklardır.
Fikirlerinizi ve yardımlarınızı rica ederim.
Peki sürekli kullanmak üzere bir kablo soyucu almak istiyorum. Otomatik kablo soyucular bu ince kablolarda çalışıyor mu?
Kabloyu açtıktan sonra bağlantı ne ile yapılmalıdır? No 1 klemens uygun mudur?
https://urun.n11.com/pense/ks-8899-kablo-soyma-pensesi-P383660242 böyle bir pense işini görecektir üzerindeki ayardan sertlik ve yumuşaklık ayarını yapıp istediğin kabloyu soyarsın
Hayata gülebilmek için yapabildiğinin en ıyısını yap tesekkur değil taktır kazanırsın.........bk
Teşekkürler, peki bağlantı konusunda da bilgi verir misiniz?
Araya klemens mi koymak doğrusudur?
Cok bastirmadan falcatayla iletken e kadar cizik atin sonra pense kargaburunla yalitkani tutup cekin, iletkeni geri yatirip birakmak veya yalitkan uzerine de sarabilirsiniz. Vidasiz klemens tavsiye ederim yeterli gelir hem ilerde degisim icin pratiklik saglar.
Tepkiler: yigitsdr ve martyr
Üstadım peki bu kadar ince bir kablonun LED spot aydınlatması için kullanılması sakıncalı değil midir? Onu da merak ediyorum.
Lamba Enerji Kablosu sonlandırmalarında en ideal çözüm Sıra Klemens kullanmaktır. Sonlandırma için kullandığın yöntem idealdir. Tavsiyem 0 No Klemens kullanmak görece daha iyidir; maliyet düşer, hacim düşer, sonlandırma kolaylaşır. Elbette Klemensin Enerji Kaynağı tarafında Paralel Bağlantılar arttıkça Klemens Numarası'nı da orantılı biçimde artırmak gerekecektir.
Servis kolaylığı bakımından Enerji ve Sürücü Kabloları Klemenste birbirine sarılarak yan-yana değil, karşı-karşıya iki Klemens vidası Enerji Kaynağı Kablosunu sıkacak, diğer karşıdaki iki vida da Sürücü Kablosunu sıkacak biçimde bağlantı yapılmalıdır. Böylelikle bir arıza durumunda yalnızca Trafo Kablolarını tutan vidalar gevşetilip, yeni Trafo Kablosu sıkıştırılıp servis en kısa sürede bitirilecektir.
Vidalar sıkılırken Tork öyle ayarlanmalıdırki; İletken Kesiti'nde ne Gevşek Bağlantıdan dolayı Temassızlık oluşsun, ne de Aşırı Sıkmadan dolayı küçülme olsun. Kablo Kesiti'ne göre orantılı sıkıştırma Tork'u el hassasiyeti, becerisi ve tecrübeyle ayarlanır. Eğer Matkap ile sıkıştırma yapılacaksa bu da Matkap üzerindeki Tork Seviyelerinden ayarlanmalıdır.
En sık yapılan hatalar Klemens seçiminin ya çok küçük ya da çok büyük olmasıdır.
-Büyük olduğu durumlarda gevşek bağlantı riski artar, Kablo İletkenini vida altında merkezlemek zorlaşır, İletken sağa sola kayarak eğreti sağlıksız sonlandırmalar oluşur.
-Küçük seçildiğinde Kablo İzolasyonu Klemens İzolasyonunun dışına taşar, bu durumda Kablo İletkeninin çevreyle temas riski artar. Kablo İzolasyonu'nun, Klemens İzolasyon Boşluğu içine birkaç mm girmesi gerekir.
Çok ince kesitteki kablolar tek başlarına Klemens'te sonlandırılırken yapılabilecek kolaylaştırma işlemi:
ör; 0,22mm2 Kesitli bir Kablo 0 No Klemens'te sonlandırılacak:
-Yaklaşık 12mm uzunluğunda İletken açılır ve her 4mm'de bir bükülerek toplamda 3 kat büküm ve 4mm İletken uzunluğu elde edilir. Kalınlaşmış olan İletken uç Klemensin kablo yuvasına uygun Torkla sıkılır.
Kablo İzolasyonu soyma rahatlığı için Kablo Soyma Penseleri kullanılabilir. Bunun dışında Penselerin burun kısımlarının uzun olması Yan Keski'ye göre nispeten daha dengeli tutuş sağladığından İzolasyon soymada daha kullanışlıdır. Fakat temel olarak el aletleriyle İzolasyon Soyma, el alışkanlığı ve pratiğin artmasıyla kolaylaşan bir işlemdir.
Not: Örnek verilen Klemens Sonlandırma Biçimi Buat Bağlantıları, Pano Bağlantıları ve Yüksek Akım çeken cihazların bağlantılarında Geçiş Direnci ve Isınma riskini artırdığı için tercih edilmemeli. Bunun yerine yan-yana bitişik şekilde burularak Klemens yuvasında sonlandırılmalıdır.
Tepkiler: ahnur, martyr ve by lent
Bu kabloların hangisi elektronikte iyi ve özellikleri ve neye göre kullanıldıkları. Elektronik Genel 20 9 Kas 2013
A Trafodan Kaçlık Kablo Çekmem Gerekiyor Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri 7 10 Kas 2011
K LPT1'i USB'ye Çeviren Kablo Aldım ama PC, CNC'yi Görmüyor! ArtSoft Mach Serisi 1 26 Eyl 2011
Profibus Kabloya Soketinin Bağlantısı Nasıl Yapılır? Siemens PLC - Program & Dökümanlar 2 25 Tem 2011
en iyi antigron kablo eki nedir? Mesleki Yardımlaşma 5 24 Haz 2011
A İyi Bir Kablo Nasıl Olmalı Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri 5 22 Nis 2011
Telefon Direğinden Gelen Kabloyu İnce telle Ek Elektrik Genel 13 12 Mar 2010
Süperiletken Elektrik Genel 11 14 Şub 2010
O s7 200' e I/O modülü eklemek Siemens PLC - Program & Dökümanlar 11 1 Eki 2009
Bu kabloların hangisi elektronikte iyi ve özellikleri ve neye göre kullanıldıkları.
Trafodan Kaçlık Kablo Çekmem Gerekiyor
LPT1'i USB'ye Çeviren Kablo Aldım ama PC, CNC'yi Görmüyor!
Profibus Kabloya Soketinin Bağlantısı Nasıl Yapılır?
en iyi antigron kablo eki nedir?
İyi Bir Kablo Nasıl Olmalı
Telefon Direğinden Gelen Kabloyu İnce telle Ek
s7 200' e I/O modülü eklemek
Toplam: 759 (Kullanıcı: 24, ziyaretçi: 735)