Elektrik panolarında sağlık güvenlik şartları ve standartları | ISGforum.net :: İSG sektörünün iş ve bilgi ağı
Elektrik panolarında sağlık güvenlik şartları ve standartları
Konusu 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve İsmail KANBUR tarafından 17 Şubat 2015 başlatılmıştır. İsmail KANBUR
Ana pano üzerinde sayaç, ana şalter, ana kolon sigortaları, sinyal lâmbaları ve ölçü aletleri bulunur. DKP sacdan yapılırlar.
Panolarda bulunan baralara dokunmayı önlemek için, şeffaf fiberglas cam ile baraların üstü muhafaza altına alınmalıdır.
İlave Sac Panolar
Alçak Gerilim Pano Montaj Platform Özelliği Dâhilî tip panoların oturtulacağı platformlar, düz zemin üzerine en az 10 cm yükseklikte yapılmış beton kaideden oluşur. Harici tip panoların oturtulacağı platformlar düz zemin üzerine en az 30 cm yükseklikte yapılmış beton kaideden olur. Harici tip panolara ait platformları kurarken yağmur suyunun birikmeyeceği sel, su baskını gibi tehlikelerin olmadığı zeminlerin seçilmesine dikkat edilmelidir
Alçak Gerilim Pano Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri · Ana panoda gerilim taşıyan çıplak kısımlar dokunmaya karşı muhafaza altına alınmalıdır. · Gerilim taşıyan kısımlar muhafaza altına alınmamış ise çıplak kısımlar ile oda hududu arasında en az 1 metre mesafe bırakılacaktır. Her iki yanda çıplak kısım mevcut ise ara yerin geniĢliği 2 metre olmalıdır. Panonun önünde en az 90 cm‟lik boş bir geçit yeri bırakılmalıdır. Pano üzerine ölüm tehlikesi levhası asılmalıdır.
· Panonun elektrik olmayan tüm metal aksamları topraklanmalıdır. · Pano arkasındaki servis geçidin zemini PVC ile kaplanmalıdır. · Yetkisiz kişilerin müdahalesini engellemek için pano kilidi sürekli kilitli tutulmalıdır.
Üretilen enerjinin tüketim bölgelerine kolaylıkla ulaştırılması ve diğer elektrikle çalışan alıcıların çalışmalarını kesintiye uğratmadan kullanımının sağlanması için gerekli malzemelerin toplandığı tablolara dağıtım tablosu denilmektedir. Dağıtım tabloları ana panodan beslenir. Üzerindeki linye sayısı azdır.
edilirler. Sigortalar ise tablonun kapağı açıldıktan sonra müdahale edilebilir şekilde montaj yapılırlar.
Aydınlatma Tesisatı Dağıtım Tabloları
Konutlarda ve iş yerlerinde aydınlatma ve küçük hizmet araçlarının kullanılması için yapılan tesisin dağıtım tablolarına aydınlatma dağıtım tabloları denir . Üzerlerinde, alıcı devrelerini ayrı ayrı güvenlik altında tutan sigortalar (W otomatları) bulunur. Bu tablolarda linye sigortaları kullanılması yeterlidir. Ancak ana devrenin akımını en kısa sürede kesebilmek için ana sigorta ya da termik- magnetik şalter de kullanılabilmektedir. Ayrıca 30 mA’lik hayat korumalı kaçak akım rölesi, 300 mA’lik yangın korumalı kaçak akım rölesi de kullanılmaktadır.
Buşon değiştirme, tel sarmak ve tel yamamak gibi yönetmeliklerce yasaklanmış işlemlerin önüne geçmek, bunlardan doğan yangınları önlemek için aydınlatma tablolarında otomatik sigortalar (W-otomatlar) kullanılmaktadır.
Aşağıda örnek bir şantiye tablosu teknik şartnamesi verilmiştir:
· Tablo içerisi su sızdırmaz (etanş) olup topraklama tespit cıvatası iç kısma monte edilecektir.
· Tablo kilitlenebilir ve üstünde siperlik olacaktır.
· Tablo direğe, arkasındaki demir lamalar vasıtasıyla tutturulacaktır.
· Tablonun zeminden yüksekliği 180 cm olacaktır.
· Linye ve kolon sigortaları otomatik sigorta olacak, buşonlu sigorta kullanılmayacaktır.
· Toprak elektrodu mümkün olduğu kadar nemini kaybetmeyen zemine gömülecek ve tesisat çok itinalı yapılacaktır.
· Tablo ve priz topraklamaları mutlaka yapılacaktır.
· Tabloya yapılacak müdahale mutlaka yetkili elektrikçi tarafından yapılacaktır.
· Tablonun montaj ve işletmesinde Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne mutlaka uyulacaktır.
Ayarlı taşınabilen bir dolap şeklinde yapıldığı gibi duvar veya direk üzerine monte edilecek şekilde de yapılabilir. Tablonun kablo giriş ve çıkış yerleri ile kapak kısımları içerisine toz, çamur, nem gibi maddelerin girmesini önleyecek şekilde yapılır.
MADDE 65: İNŞAAT ŞANTİYELERİ
-İnşaat şantiyelerinde bulunan elektrik işletme araçları, özel olarak ayrılmış olan besleme noktalarından beslenmelidir.
-Şantiyelerdeki elektrik bağlantıları ve dağıtım kutuları ile önceden tesis edilmiş olan sabit dağıtım tablolarında inşaat şantiyeleri için ayrılan besleme çıkış hatları ve sargıları birbirinden ayrılmış olan transformatörler besleme noktaları olarak kabul edilirler. Yapı ve benzeri sabit tesislerdeki duvar prizleri besleme noktası sayılmazlar.
- Koruma iletkeni bulunan koruma düzenleri elektrik tesisi işletmeye alınmadan önce özellikle şantiye elektrik bağlantı ve dağıtım tablolarında yüksek dokunma gerilimine karşı denetlenmelidir.
Bağlama Tesisleri ve Tablolar
- Bağlama tesisleri ve tablolar 0,5 mm2’ye kadar en az 1 mm, 0,5 mm2’den daha büyük kesitlerde en az 2 mm kalınlıktaki sacdan yapılmalı; kapalı tipte, kilitli ve dış etkenlere karşı yalıtılmış olmalıdır.
- Bu tesislerde tahta, ancak koruma parmaklığı ya da ek örtü ve çerçeve olarak kullanılabilir.
- Bağlama ve kumanda aygıtları, yol verme ve ayar dirençleri ile tarnsformatörler ve makineler, bağlama tesisleri ve tabloların dışarısına yerleştirileceklerse, en azından kapalı tipte olmalıdır.
Dağıtım Tabloları Teknik şartnamesi
Bu şartname doğru akımlarda 600 V, alternatif akımlarda faz- nötr arası 250 V’ dan az gerilim sistemleri içindir.
-Dağıtım tabloları duvar yüzeyine veya duvara gömülü olarak monte edilecektir.
- Tablo ölçüleri, siparişi veren yerin projesine uygun olacaktır.
- Her sigorta veya şalterin altında beslenilen yeri gösteren madeni veya plastik etiketler bulunacaktır.
- 60 A’den fazla yüklü tablolarda, bağlantılar kablolarla şalterden şaltere veya sigortadan sigortaya yapılmayıp bakır baralar vasıtasıyla ayrı ayrı yapılacaktır.
- Baralar norm renklerle işaretlenecektir.
1) Elektrik akımının neden olduğu kazalarda yapılacak ilk yardımla ilgili yönergeler 2) Tesisin bağlama şeması
§ Faz 1 (L1) : SARI
§ Faz 2 (L2) : KIRMIZI
§ Faz 3 (L3) : MAVİ
§ Nötr(N) : SİYAH
§ Toprak (PE) : SARI-YEŞİL