ETSH-15M Sudan Havaya Isı Pompası Monoblok
Stok kodu (SKU): ETSH-15M Kategoriler: Isı Pompası, Sudan Havaya Isı Pompası Monoblok Etiketler: 13 kw sudan havaya ısı pompası, 15 kw sudan havaya ısı pompası, ısı pompası, monoblok ısı pompası, sudan havaya ısı pompası, sudan havaya ısı pompası monoblok, tch 048
ETSH serisi sudan havaya ısı pompası modellerinde yüksek verimlilik, düşük gürültü, kolay kurulum ve bakımları ile eksiksiz sistemlerdir. Sudan havaya ısı pompaları hava kanalının üzerinden uzun bir mesafe ile hava tedarikini destekleyen yüksek statik basınç sağlar. Bazı sudan havaya ısı pompası modellerinde ise yerinde kurulum kolaylığı ile hava tedarik düzenlemelerini destekliyoruz.
Sudan havaya ısı pompaları alışveriş merkezleri, fabrikalar, okullar, seralar, tavuk çiftlikleri, hastaneler oteller ve ofis binaları gibi ticari kullanım için uygundur. Her birimde bağımsız olarak, kullanıcı kendi istediği gibi soğutma ya da ısıtma modunu seçebilir. Sudan havaya ısı pompalarında geleneksel merkezi klima sistemi ile karşılaştırıldığında sudan havaya ısı pompası daha esnek ve enerji tasarrufu sağlar.
Optimize edilmiş konfigürasyonda dünya lideri kompresör ve yüksek verimli koaksiyel çift borulu ısı değiştirici esanjör ile birlikte, COP değerleri 5’e kadar çıkar. Sudan havaya ısı pompaları, düşük işletme maliyetleri, düşük karbon emisyonu ile son derece verimlidir.
ETSH serisi sudan havaya ısı pompası çoklu koruma mekanizmaları ile üretilmiştir. Düşük gerilim, yüksek gerilim ve aşırı yük korumasına ek olarak yüksek basınç, alçak basınç gibi hataları koruma bilgilerini raporlayıp hafızaya gönderir ve cihazın koruma altına alınmasını sağlar.
– Isıtma Verimi Su Giriş Sıcaklığı 20° C = 15 KW COP 4,72
– Soğutma Verimi Su Giriş Sıcaklığı 30° C = 13,3 KW EER 3,82
– Çalışma Voltajı: 380 V
– Kompresör Sayısı: 1
– Emerson Genleşme Vanası
– Montaj Alanı: Kapalı
– Hava Debisi: 1400/1750/2500 m3/h
– Su Debisi: 2,5 m3/h
– 4 yollu değiştirilebilir vana
– Boru Girişi: 1″ (1/ inç)
– Boyutlar(mm): 700(Y) x 1500 (G) x 700 (D)
– Ağırlık: 160 kg (net)
– Menşei: Türkiye
Çevre dostu, yüksek verimli R410A gazı
• Soğutma Verimi (EER) ortalama 3,87
• Isıtma Verimi (COP) ortalama 4,83
• Üç kademe fan hızı kontrolü
• İç bölge kauçuk izolasyonu
• Galveniz saçtan mamul dış gövde
• Galveniz saçtan drenaj tavası
• Cihaz üzerinde kontrol modülü
• Alçak ve yüksek basınç korumaları
ETH-21M Hava Kaynaklı Isı Pompası Monoblok
ETH-16M Hava Kaynaklı Isı Pompası Monoblok
ETH-10M Hava Kaynaklı Isı Pompası Monoblok