Ana sayfa	ÜrünlerUPS Elektrik SistemiEnerji Santrali Elektrik UPS Elektrik Sistemi Bir Cümle Dijital Kontrol Çıkışı PF 0.8
Güç standardı ile kübik tasarım (özelleştirme)
Doğrultucu, invertör ve statik anahtarın gerçek zamanlı kontrolünü sağlamak ve her bir güç parçasının koordinasyonunu sağlamak için mikroişlemci veri yolu kontrol teknolojisi, üç çekirdekli işlemci, ters çevirme ve paralel bağlantıyı benimser; güvenilirlik, tüm UPS sisteminin verimliliğinin arttırılması ve çıktı teknik parametreleri, aynı kapasiteye sahip cihazdan daha iyidir.
6 darbe veya 12 darbe tamamen kontrollü köprü (6 veya 12 SCR) doğrultucu oluşturur. Fonksiyonu AC 3880V ila DC220V arasında giriş yapmaktır. "Eğim" başlangıcı (yumuşak çalıştırma), redresörün çıkış voltajının 10 saniye içinde 0V'den 220V'a yükseldiği ve güç şebekesi üzerinde bir etkisi olmadığı kontrol özelliğidir.
6 IBGT yüksek güç tüpüyle oluşturulan SPWM (sinüzoidal darbe genişliği modülasyonu), tam köprü kontrolünden oluşur. Fonksiyonu, DC voltajını sinüzoidal AC voltajına dönüştürmek, özel (△ / Y) sıfır faz kaydırmalı zikzak tipi izolasyon transformatörü ile güçlendirmek ve gereken yük olarak AC220V olmaktır. Ek olarak, transformatör bilgisayardan doğrusal olmayan yük tarafından yansıtılan üçlü harmonik akımını da ortadan kaldırabilir. Kontrol özellikleri, tüm UPS sisteminin aşırı yüklenme kapasitesini artırarak, anti-in kabiliyetini arttıran tüm UPS sisteminin aşırı yüklenme kapasitesini artırarak “yavaşlayan kapı voltajı” koruma teknolojisinin benimsenmesidir. -Kısa devre ve KGK'nın aşırı yüklenmesi, sıradan KGK'dan çok daha üstün, özellikle de anti-atış devresi benzer cihazlar ile eşleşmiyor.
UPS'in bypass'ı invertör ile senkronizasyonu kaybettiğinde, sistem otomatik olarak senkronizasyon olmayan bir anahtar uygulayabilir, örneğin şebeke güç dalgası atım genişliği <5ms olduğunda, sistem hiçbir güç kesintisi sağlayamaz.
Bypass sınırlamayı aştığında, UPS, her 20ms'de bir bypass'ı tespit edecektir, bypass faz invertörü ve invertör normal aralığa döndüğünde, senkronize olmayan bypass değişimi gerçekleştirilemez.
RS232 / RS485, sonunda akıllı izleme gerçekleştiren pasif kontak ve güç vericisi.
% 110 yükte normal, 10 dakika% 125