﻿ Yangın Spring Tesisatı - 0532 703 75 09, info@karabogalar.com, yangın sprinkler, yangın sprinkleri, yangın sprink, sulu sprink sistemleri, gazlı sprink sistemleri, köpüklü sprink sistemleri, sprinkler sistemi, yangın sprinkler sistemi nasıl çalışır, sprinkler sistemi hesabı, yangın sprink fiyatları,
Spring boru sistemlerinde suyu taşıyan boruların çapı hidrolik hesaplamalara göre yapılır. Deprem tehlikesi bulunan bölgelerde sürüklenmelere karşı 4 yollu destekleme sistemi kullanılır. Springler yangın söndürme sistemleri birden çok yangın zonuna gidiyorsa her bir kolona akış anahtarları eklenmelidir. Sistemler üzerinde besleyen borularda kesme vanaları bulunmalıdır. Önemli yerlerde vanaların açık kalması gerekmektedir ve bu duruma uygun önlemler alınmalıdır.
Sistemde basınç düşürücü kullanıldığında basınç düşürücünün önüne ve arkasına manometre takılmalıdır. Bina ve tesislerinde depolandıkları ürünlere göre az tehlikeli, orta tehlikeli, yüksek tehlikeli gibi gruplara ayrılıp projelendirme yapılmalıdır. Tesis ve yapının spring yangın sisteminin koruma mesafesi düşük ve orta seviyeli tehlikeli bölgelerde 4800 metrekare yüksek seviyeli tehlikeli bölgelerde 2300 metrekare olmalıdır.
Yangın spring sistemlerinde her zon için en az bir adet test ve drenaj vanası takılmalı ve gideri yağmur suyuna yada pis suya verilmelidir. Tehlike seviyesi yüksek veya orta seviyeli binalarda boru taplosuna göre boruların çapı belirlenmelidir. Boruların çapı belirlendikten sonra hidrolik hesap yapılmalıdır.