Enerji kullanımı yokken kompanzasyon yakalayamama | Sayfa 2 | Kontrol Kalemi Forumları
Peki farklı zamanlarda aralık çalışan 7,5 kW'lık motorlardan bahsetmiştiniz bunların paralellerine birer kapasitör bağlasanız.
Bu arada kusura bakmayın söylemeyi unuttum. Sarım yaparken her üç trafonun sarımları da aynı yönde olmalı. Örneğin üç trafoyu da P1 leri üste gelecek şekilde tutup aynı yönde sarın. Bağlantıyı yapıp röleyi çalıştırdıktan sonra akım trafosu polaritelerini mutlaka kontrol edin. röle polarite hatası vermemeli. Ayrıca bütün yükleri devreden çıkarıp el ile kondansatör devreye alın. Röle kapasitif göstermeli. Eğer indüktif gösterirse her üç akım girişinin polaritesini değiştirin.
Araya elle yapılmış amatör bir sargı girdiği için polarite hatası olma riski büyük. Ama çözümü kolay olduğundan fazla sorun yapmaya gerek yok.
Bunlara hiç gerek yok niye akım trafosu yapmakla uğraşsın piyasada bunca akım trafosu varken üstelik pahalı bir şey de degil.Bu kulağını ayak parmağınla tutmaya çalışmak gibi bir şey olur.Birde 100 amper akım akacağını kim garanti edebilir.Daha fazla yüklenmede akım trafolarinin patlama riski çıkar ortaya.Şöyle bir şey yapılabilir yükü besleyen şalter yada sigorta çıkışlarına ek alınarak yükün belli bir yüzdeliği kadar kondansatör role akım trafosundan önce olacak şekilde yükle beraber devreye alınabilir. Buda yüklenmeye bağlı endüktif olayını çözer.
Bağlantı şekli hatalı, bara direnci farklı kablo direnci farklı akım dengesiz bir şekilde ikiye bölünecektir. En mantıklı çözüm az olan yükü tek şalterden besleyip o şaltere uygun değerde akım trafosu kullanmak gerekir.Bu noktada ayrı bir kompanzasyon sistemi kurulmasında fayda var. 1600/5 akım trafosu ile 80A altında yükte kompanzasyon doğru çalışmaz.
Tepkiler: emodiyator, zeybek ve sami inci
Henüz deneyemedim. Satınalmadan malzemelerin gelmesini bekliyorum. Hem kendi yönetmimi hem de spiri deneyeceğim. Ancak fuarda bir firmaya danıştım. Kendi rölelerini övdü haliyle. Düşük akımlarda dahi bu işli halledeceğini söyledi. Dedim deneme ürünü ver. Başarılı olursa paranı ödeyeyim. Yok dedi. Ama garanti veririm dedi. Yakalayamazsa para iade diye. Bilmiyorum son şans onu deneyeceğim. Önce diğer yöntemlere bir bakayım. Bahsettiği ürün de buymuş. İlk defa duydum markayı http://tense.com.tr/ürünler/reaktif-guc-kontrol-röleleri/trifaze-reaktif-güç-kontrol-röleleri/klasik-reaktif-güç-kontrol-röleleri/item/967-rgt-mt18
Enerji yönetim belgesi ve yg belgesi nasıl ve nerelerden alınabilir. Mesleki Yardımlaşma 1 2 Ağu 2019
A Enerji analizörü sökme Elektrik Genel 7 1 Ağu 2019
Enerji yönetim belgesi ve yg belgesi nasıl ve nerelerden alınabilir.
Enerji analizörü sökme
Toplam: 468 (Kullanıcı: 17, ziyaretçi: 451)