Başlık: yatay emişli pompa? Gönderildi: 11 Temmuz 2011 saat 23:29
arkadaşlar benim bildiğim şudur : örneğin yapıda sadece yangın dolabı varsa bildiğiniz gibi 12 ton yangın suyu deposu koyuyoruz + 12m3/h debili ve gerekli basma yüksekliğine sahip dik tip düz bpruya takılan tip yangın hidroforu koyuyoruz..fakat yapıda sprink sistemide mevcutsa debi ihtiyacı büyüdüğü için yatay arkadan emişli pompa kullanıyoruz....
sorum şudur : debi büyüdükçemi yatay emişli pompa kullanıyoruz? yatay emişli pompalar daha yüksek debilerde daha verimlimi çalışıyorlar düz boruya takılan tip pompalara göre?
grundfoserkan Üyenin profil sayfası
Kayıt tarihi: 25 Temmuz 2011
Gönderildi: 25 Temmuz 2011 saat 20:46
yangın pompalarının ve bu pompaları sürmede kullanılacak elektrik veya dizel motorların özellikleri uluslararası standartlarda (vds, nfpa20 vs) ilgili bölümlerde tanımlanmıştır. türkiye deki tse direktifleri ve yönetmelik ise pompanın özelliklerini tanımlamamaktadır. türkiye'de yangın pompası olarak verilen dikey kademeli pompaların büyük çoğunluğu uluslararası standartlara uymaz. sadece istenilen debi ve basma yüksekliğini karşılaması için ucuz çözüm olduğundan teklif edilir.
Gönderildi: 25 Temmuz 2011 saat 23:54
Gönderildi: 12 Ağustos 2012 saat 11:00
...ama bizler mühendis olarak bu noktada içimize sinmeyen noktalarda araştırmalıyız ve işin doğrusunu yapmalıyız.... cagatay_ufcMekanik tesisatla ilgili bu konuda size göre içimize sinmeyen konular hangileridir?Teşekkürler...Saygı dolu Sevgilerimle...