Geomembran Nedir? Nerelerde Kullanılır? - Geosentetik Ürün İmalatları
Geoser Ocak 27, 2020 0 1788 Okuma Listesine Ekle
Geomembran Nedir, Nerelerde Kullanılır?
‘Membran’ kelimesi İngilizce ‘membrane’ den gelmektedir. ‘Membrane’ ise ‘zar’, ‘zar yapı’ anlamına gelir. ‘Geo’ ise jeolojik anlam taşımakla birlikte, ‘geomembran‘ (veya jeomembran) dendiğinde kısaca jeolojik amaçla kullanılan zar yapılar, yani genellikle toprak altında kullanılan ve son derece ince olan sentetik su yalıtım örtüleri anlaşılmaktadır. Geomembran kullanımı toprak altı ile sınırlı kalmayıp, özelliklerine göre çatılarda, göletlerde, havuzlarda ve benzeri uygulamalarda son tabaka olarak da kullanılabilir.
Geomembran, yalıtım ve yüzey koruma sağlamak için sentetik hammaddelerden yapılmış malzemelerdir. Kimyasal maddelere karşı yüksek dirence sahiptir. Çekme mukavemeti yüksek, geçirgenliği düşük, delinme ve çatlamalara karşı son derece dayanıklıdır. Geomembranlar geçirimsizlik sağlamak amacı ile kullanılır.
Kimyasal maddelere karşı yüksek dayanıklı.
Delinme ve çatlamalara karşı yüksek dayanıklı
Yüksek Mukavement ve uzama
Uygulaması hızlı ve ekonomiktir.
Esnektir. ( Kırılgan değildir.)
0,5 mm ile 3,0 mm arasında üretilebilirler
1. Nakliye ve Sahada Depolama
2. Toprak İşleri
Geomembran uygulamasından önce açıktaki zemininin en az 15 cm derinlikteki kısmı % 95 oranında sıkıştırılmalıdır. Yeterince sıkıştırılamayan, zayıf yada çökebilen kısımlar çıkartılıp yeri uygun şekilde doldurulur. Kaplanacak bütün yüzeyler düz olmalı, yabancı ve organik maddelerden, kesici madde ve molozlardan arındırılmış olmalıdır. Su birikintilerine ve aşırı neme müsaade edilmemelidir.
3. Yerleştirme Metodu
1. Hiç bir ekipman yada alet, taşıma ve kullanım sırasında, yada başka sebepler ile geomembrana zarar vermemelidir.
2. Hiç bir personel geomembran üzerinde çalışırken sigara içememeli, geomembrana zarar verecek ayakkabı giymemeli ve başka faaliyetlerde bulunamamalıdır.
3. Panelleri açmak için kullanılan metot, geomembranda çiziklere yada kıvrılmalara sebebiyet vermemeli, altdaki zemine yada alta serilmiş geotekstile zarar vermemelidir.
4. Yeterli ağırlıklar ( kum torbaları yada benzeri ağırlık malzemeleri, geomembrana zarar vermeyecek şekilde ) yerleştirilerek rüzgarın kaldırması önlenmelidir. (Kuvvetli rüzgar hallerinde, panel kenarları boyunca sürekli ağırlık konularak rüzgarın panellerin altına girmesi riski azaltılır).
5. Geomembran ile direk temas en aza indirilmelidir. Örnek olarak geomembran üzerinde dolaşılması zorunlu bölgeler geotekstil, ilave membran yada diğer uygun malzemeler ile korunmalıdır.
6. Hava Koşulları : Geomembran yerleştirilmesi, çevre ısısının 0°C ve 40°C arasında olduğu şartlarda yapılmalıdır. Yağış esnasında ve sabah erken saatlerdeki çiğ esnasında kaynak işlemi yapılmamalıdır.
4. Saha Kaynakları
Tüm test kaynakları kaynak yapılacak alanda olmalıdır. Test kaynağı uzunluğu; füzyon kaynak için 2 metre, ekstrüzyon kaynak için 1 metre olmalıdır . 1 inç genişlikli test numuneleri, test kaynağından kesilmeli, bu test örneklerini kayma ve sıyrılma testleri için tensiometreyi kullanarak test edilmelidir.
1. Kaynak kayma testi numuneleri 1 inç genişliğinde, kavrama aralığı ise 4 inç artı kaynak genişliği olacaktır. Kaynak kavramaların tam arasında bulunmalı, Kavrama ayırma hızı dakikada 2 inç olmalıdır.
2. Hem Kaynak kayma testi hem de sıyrılma testleri 5 er benzer numune üzerinde yapılmalı. Beş numuneden en az dördünün test de başarılı olması zorunludur. Her iki kaynak için kaynakda meydana gelen kopma Non-FTB (Geçmez) olarak nitelendirilir
3. Onaylanan kaynak metotları füzyon (hot shoe) ve extrüzyon kaynaklarıdır.
4. Extrüzyon kaynak için kullanılan kaynak çubukları HDPE olmalı ve fiziksel özellikleri HDPE geomembran üretiminde kullanılan reçineninkilerle aynı olmalıdır.
4.4. Saha Kaynaklarının Testleri
4.4.1. Vakum Testi
1. Sağlam bir kabin, şeffaf bir izleme penceresi, alt kısmına monte edilmiş yumuşak bir lastik conta, ve vakum motorundan oluşan bir vakum kutusu.
2. Üzerine bir manometre monte edilmiş keskin uçlu, kanallı iğne, yada onaylı başka bir basınç besleme aleti.
2. İğne yada onaylanmış basınç besleme aleti, çift dikişli füzyon kaynağı ile oluşturulan kanalın kapatılmış ucundan, sokulur.
6. Basınç kaybı 4 psi (0.28 at ) aşarsa yada basınç sabitleşmez ise, hatalı yer bulunur, onarılır tekrar test edilir.
4.5.1 Onarım İşlemleri
3. Yırtıklar yama yapılarak onarılacaktır. Yama eğer şev üzerinde yada , bir gerilme bölgesinde ise ve keskin bir ucu varsa burası yama yapılmadan önce yuvarlatılarak ilerlemesi engellenmelidir.
5. Yamanacak HDPE geomembran yüzeyi, onarımdan en fazla 10 dakika önce temizlenmeli ve taşlanmalıdır. Kalınlığın % 10 undan fazlası alınmamalıdır. Kaynaklama , taşlamanın başladığı yerden itibaren başlatılmalıdır ve daha önceki kaynak yerine en az 5 cm bindirme yapılmalıdır. Mevcut bir exturüzyon kaynağının üzerine tekrar ekstürüzyon kaynağı yapılacak ise eski kaynak yüzeyi taşlanmalıdır.
Yamalar yuvarlak yada oval biçimde olmalıdır ve hatalı kısımın kenarını en az 15 cm aşmalıdır. Tüm yamalar kullanılan geomembran ile aynı kalınlıkta ve yapıda olmalıdır. Tüm yamalar, geomembran üzerine yerleştirilmeden önce açılı grinder ile taşlanarak kenarları eğimli hale getirilmelidir. Yamalar ancak onaylanmış yöntemlerle uygulanabilir.
4.5.2. Onarımların Tahkik Edilmesi
Sonuçların Kaydedilmesi : Uygulayıcı tarafından, yapılan tüm testlerin sonuçlarını gösteren dokümanlar günlük olarak kaydedilir. Bu dokümanlar, başlangıçta testleri geçmeyen bütün kaynakları belirtecek ve bu kaynakların onarılıp tekrar başarı ile test edildiğini gösteren kanıtları içerecek şekilde düzenlenir.
5. Ankraj Hendeğinin Doldurulması
Hendek doldurulurken geomembrana, geotekstile yada geonete zarar verilmemesine dikkat edilmelidir. Eğer hasar meydana gelirse, doldurma işlemi tamamlanmadan önce onarılmalıdır.
6. Geomembran Uygulamasının Kabulü
Uygulayıcı, mal sahibi tarafından kabul edilene kadar geomembran uygulamasının tüm sorumluluğunu taşır. Geomembran kabulü, mal sahibi tarafından, aşağıdaki şartlar yerine getirildiğinde yapılır.1. Uygulama bitmiş olacak
2. Tüm saha kaynaklarının ve onarımlarının ilgili testlerle beraber yeterli şekilde yapıldığının tahkiki tamamlanacak.
3. Tüm belgeler ve AS BUILT çizimler uygulayıcı tarafından hazırlanarak yetkili makama teslim edilir.
pvc su tutucu
Su Yalıtımı Neden Yapılmalıdır?
Yorum yazmak için giriş yapmalısınız!
admin Ocak 27, 2020 0 1788
admin Şubat 18, 2020 0 1749
admin Haziran 5, 2020 0 385
Global bir marka olan Geoser, yapı yalıtım sektöründe Geosentetik ürünlerin üretimini yapmaktadır. Geoser bugün 2 modern üretim tesisinde birçok ürün çeşidi ve uzman kadrosuyla yapı yalıtım sektörünün en büyük üreticileri arasında yer almaktadır.
İlginç gönderiler ve güncellemeler almak için abone olun!