HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU - PDF
Download "HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU"
2 HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU GHSC-V VİDALI KOMPRESÖRLÜ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUPLARI Klima sektöründe uzun yılların deneyimine sahip GÖNKA, ISO 9001 sertifikasıyla uygulamaları pekiştirdiği kalitesini su soğutma grupları üretiminde de uygulayarak yüksek verimlilik ve güvenilirlikte cihazlar üretmektedir. GÖNKA Hava Soğutmalı Su Soğutma Grupları pek çok üstün teknik özelliği, kullanım kolaylığı ile birleştirerek müşterilerine teknolojik olarak gelişmiş bir cihaz sunmaktadır. GÖNKA Vidalı Kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grupları yüksek verimlilik ve geniş kapasite aralığındaki modelleri ile konfor ve endüstriyel amaçlı soğutma uygulamaları için idealdir. Dış ortamda çalışacak şekilde imal edilen cihazlar R07C veya R13A ile çalışmaktadır. Hava soğutmalı su soğutma grupları imalat sonrası fabrikada test edildikleri için montaj yerinde elektrik ve su bağlantısı yapılarak işletmeye alınmaktadır. GÖNKA VİDALI KOMPRESÖRLÜ SU SOĞUTMA GRUPLARININ AVANTAJLARI -Tek veya çok kompresörlü, bağımsız devreli, yüksek verimlidir. -Her kompresör devamlı olarak %5-%0 oransal kademe kontrolüne sahiptir. -Elektronik genleşme vanası kullanımı ile çok hassas kapasite kontrolüne sahiptir. -Sağlam konstrüksiyonlu ve uzun ömürlüdür. -Taşınması ve montajı kolaydır. -Servisi ve erişimi zahmetsizdir. -Mevcut tüm BMS sistemleri ile anlaşabilir. -Geniş aksesuar ve opsiyon seçenekleri ile müşteri ihtiyaçlarına en uygun şekilde donatılabilir. -GÖNKA su soğutma gruplarında daha yüksek COP değerine sahip yeni geliştirilmiş vidalı kompresörler kullanılmaktadır.
3 Soğutma gruplarında yarı hermetik vidalı kompresörler kullanılmaktadır. Cihazın soğutma kapasitesine göre kompresör sayısı 1 ile arasında değişmektedir. Yarı hermetik vidalı kompresörün merkezini oluşturan ve sabit hızda dönme hareketi ile çalışan çift vidanın (birer adet dişi ve erkek vida) çalışması fevkalade titreşimsiz olup pistonlu kompresörlerde start ve normal çalışma süresince görülen dikey salınımlı titreşimler vidalı kompresörlerde görülmez. Çalışma ömrü daha uzun, verimi (COP) daha yüksektir. Birim kompresör başına daha fazla soğutma kapasitesi olanağı sağladığı için yüksek kapasitelerde daha az sayıda kompresör kullanımıyla daha ekonomik çözümler sunmaktadır. Kompresörlerin içerisine entegre yağ ayırıcılar sayesinde harici bir yağ ayrıcı kullanma gereksinimi ortadan kalkmaktadır. HAVA SOĞUTMALI KONDENSER Galvanik korozyon oluşturmayan hava soğutmalı kondenser serpantinleri mikro kanallı alüminyum boru alüminyum kanatlıdır. Boru ve kanatlarda aynı malzemenin kullanılması ile özellikle nemli ve deniz kenarındaki bölgelerde görülen galvanik korozyon bu kondenserlerde görülmemektedir. Galvanik korozyonu kısmen engelleyen, ama ısı transferini azaltan özel kanat kaplama gereksinimi bu batarya kullanımı ile ortadan kalkmaktadır. Özel V şeklinde yerleştirilmiş kondenser ve kondenserin açık ağzında bulunan 90 devirli ve düşük gürültü seviyeli aksiyal fanlar vasıtasıyla kondenzasyon sağlanmaktadır. Fanlar düşük devirli ve yüksek verimlilikte olup kondenser kanatları arasında toz, vs' den kaynaklanan kirlenme sonucu oluşan verim düşüşünü en aza indirmektedir. Bu yeni kondenserlerin temizlenmesi de diğer bakır boru-alüminyum kanatlı geleneksel bataryalara göre daha kolaydır. Aynı kapasitedeki Cu-Al kondensere göre hava basınç kaybında %5 düşüş, soğutucu akışkan basıç kaybında %65 düşüş sağlayan bu eşanjör verimde % 5 artış sağlamaktadır. Konvansiyonel bakır boru-alüminyum kanatlı kondenser bataryası kullanımı da müşteri isteğine bağlı olarak hala mümkündür. Hava Soğutmalı Su Soğutma Grupları KOMPRESÖRLER EVAPORATÖR Shell-tube evaporatör su bağlantıları standard olarak Victaulic kaplinlidir. Isı transferini sağlayan bakır borulara özel bir işlemle açılan helisel boğumlar soğutucu akışkan tarafındaki ısı transfer katsayısını önemli ölçüde artırmaktadır. Ayrıca su devresine konulan türbülans perdeleri su tarafının ısı transfer film katsayısını yükseltmektedir. Böylece ısı transfer katsayısı düz boruya oranla yaklaşık iki kat arttırılmaktadır. Su soğutuculu evaporatörlerde su tarafı ve akışkan tarafı 0 kg/cm² basınca dayanıklı olarak üretilmektedir. Her kompresör için tümüyle bağımsız soğutucu devre ve devre elemanlarından oluşmaktadır. Yüksek kalite ve güvenilirlikte soğutucu devre elemanlarının kullanımı ile sistem performansı ve güvenilirliği üst seviyededir. Her bir soğutucu devre soğutucu akışkan kapatma vanaları, nem alıcı (drayer), gözetleme camı, elektronik genleşme vanası, alçak basınç - yüksek basınç - yağ basınç sensörleri ve diğer kontrol sistemlerinden oluşmaktadır. Tüm soğutucu devrelere bağlı kondenserler o soğutucu devrenin kompresörünün basma hattı basıncına göre kademeli olarak devreye girip çıkan kondenser fanları ile soğutulmaktadır. Böylelikle sistemde oluşabilecek yağ sürüklenmesi de önlenmektedir. Tüm kompresörler standart olarak likit enjeksiyon soğutmalı olup böylelikle kompresör motorunun aşırı ısınması önlenmiş ve sistemin kullanım ömrü uzatılmış olur. SOĞUTUCU DEVRE
4 ELEKTRİK PANOSU VE KONTROL PANELİ Soğutma grubunun çalışmasını sağlamak amacıyla sisteme bağlı kontrol elemanlarının ve sigorta, kontaktör, termik manyetik şalter, röle, faz-gerilim kontrol rölesi gibi elemanların yanında şalter ve mikroprosesörlü kontrol modülü ve kontrol kartlarını da içerisinde barındıran elektrik panosu DKP sactan üretilmiş olup RAL 703 elektrostatik fırın boyası ile boyanmaktadır. PLC ( MİKROPROSESÖRLÜ KONTROL SİSTEMİ) Yüksek kaliteli endüstriyel PLC kullanımı ile tüm soğutucu devrelerin tam kontrolü yüksek güvenilirlikle sağlanmaktadır. Kompresörlerin kademeli olarak devreye girmesi, eşit çalışma zamanlarını sağlama, çalışma sürelerini izleme, istenen su rejimini doğru olarak sağlamak ve diğer pek çok parametreyi sürekli olarak izlemek mümkündür. Sistemde meydana gelebilecek herhangi bir hata, anında algılanarak uyarı mesajı görüntülenmektedir. Sisteme ait tüm komponentlerin çalışması teker teker takip edilip istenilen parçanın çalışması kolayca kontrol edilebileceği gibi tüm sistem paramet releri, ayarları, alarmları; geniş arka plandan ışıklandırmalı grafik LCD ekran sayesinde kolayca görüntülenebilir. Sistemle ilgili tüm istenilen işlemler (cihazın uzaktan durdurulup çalıştırılması, cihazla ilgili ayarların değişimi, parametrelerin görüntülenmesi, cihaz çalışmasının takip edilmesi, alarmların görüntülenmesi vs.) mikroprosesör ünitesine RS-3 veya Ethernet vasıtasıyla bağlanacak bir PC'den de yapılabilir. Kolay anlaşılan elektrik diyagramı ile pano üzerindeki bağlantıları ve cihazda oluşabilecek herhangi bir arızanın takibini yapmak basitleştirilmiştir. Kolay kullanılan mikroprosesör kontrol ünitesi sayesinde uyarı ışıkları ve gereksiz buton kullanımı ortadan kaldırılmış ve tümüyle bina otomasyon sistemlerine uyumlu (cihaz standart olarak BACnet, Modbus, Johnson N, Automated Logic, Lonworks uyumludur; RS-5 bağlantısı standart olarak mevcuttur). OPSİYONLAR GÖNKA hava soğutmalı su soğutma grupları standart özelliklerine ek olarak müşteri istekleri doğrultusunda değişik opsiyonlar da sunmaktadır. -3G bağlantı modülüyle chiller cihazını 3G GSM hattı bağlantısı olan her yerden kontrol edebilme imkanı. -Cihaz içerisine entegre hidrolik kit opsiyonu ile cihazın dış ölçülerini değiştirmeden hidrolik kit elementleri (pompa, genleşme tankı, denge tankı, vanalar, pislik tutucu, flow switch, termometreler, manometreler vb.) cihaz içerisine yerleştirilir. -Daha yüksek kapasite ve COP için soğutucu devrede ekonomizör kullanımı. -Kondenserlerde ileriye eğik sık kanatlı çift emişli radyal fan kullanımı olanağı ile kondenser fan çıkışlarına kanal bağlanmasını gerektiren özel uygulamalarda (kapalı mekana konması vb.) kolaylık sağlar. -Standart olarak BMS uyumlu PLC ünitesine bağlanacak modem vasıtası ile uzaktan cihaz parametrelerinin kontrolü ve değiştirilmesi mümkün olur. -Frekans konvertörü ile fan hızı kontrolü yapılması mümkün olup özellikle sessizliğin çok önemli olduğu yerlerde kondenzasyona bağlı olarak fan hızı otomatik ayarlanarak cihazın mümkün olan en az gürültü seviyesi ile en verimli çalışmayı sağlaması mümkün olmaktadır. -Soğutucu devrelere yağ soğutucu, hot gas bypass gibi seçenek ilaveleri yapılabilir. -Isıtma gerektiren uygulamalarda cihaz Heat Pump ısıtmalı olarak üretilebilir. Heat Pump ısıtmaya ek olarak hidrolik kit ilavesi de yapılabilir. -Değişik sensör kullanımları ile ekstra olarak istenen parametrelerin görüntülenmesi ve cihaz çalışması içerisine entegre edilebilmesi sağlanır. -Tüm GÖNKA Su Soğutma Grupları gibi vidalı kompresörlü su soğutma grupları da istendiği takdirde sadece kondens ünitesi (condensing unit) olarak üretilebilir.
5 HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU AÇIK DEVRE ŞEMASI Müşteriye aittir T 1 3 KOMPRESÖR M CHILLER POMPASI T 5 M 7 CHILLER ( Evaporatör ) Kompresör -Kondenser 3-Soğutucu akışkan kapama vanası -Soğutucu akışkan hat. Nem al. (drayer) 5-Gözetleme cami 6-Expansion valf 7-Chiller (evaparatör) -İşletme termostadı duyar elemanı 9-Manometre -Termometre 11-Su filtresi (pislik tutucu) 1-Flow switch 13-Küresel vana (su boşaltma vanası) 1-Açma-kapama vanası 15-Chiller hattı pompası -Emiyet ventili KONDENSER Hava Soğutmalı Su Soğutma Grupları 30
6 GHSC - V SERİSİ KW SOĞUTMA KAPASİTESİNDE R07C veya R13a SOĞUTUCU AKIŞKANLI YARI HERMETİK VİDALI KOMPRESÖRLÜ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUPLARI GENEL ÖZELLİKLER GHSC R 07C R 13a Kompresörlerin Sayısı Devrelerin Sayısı Kademe Sayısı Kondensör Hava Debisi Fanların Sayısı Motor Güç Girişi Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık A - Ağırlıklı Ses Basınç Seviyesi Birimi 1V030A-0 1V00C-6 1V055A-30 1V070A-37 V060C-0 V075C-6 V05A-3 V0C-3 V0A-3 V115A-3 1,0 7,0 360,0 5,0 0,6 1,0 7,0 03,0 31,3 7,1 61,9 3, ,7 15,0 179,0 7,0 191,0 50,0 9,0 336,0 313,0 390,0 39,6 55,5 6,7 1,9, 11,0 115,0 13,0 133,0 13,0, 1,5 30, 39,0 3,9 3,0 50,6 57, 53, 67, Sürekli Kapasite Kontrol Sistemi : Kompresör Başına %5-%0 arası % kg db(a) GHSC R 07C R 13a Kompresörlerin Sayısı Devrelerin Sayısı Kademe Sayısı Kondensör Hava Debisi Fanların Sayısı Motor Güç Girişi Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık A - Ağırlıklı Ses Basınç Seviyesi Birimi V15C-3 V15A-3 V135A-37 V155A-1 V170A-7 V150C-1 V170C-7 V15C-51 V15A-51 V00A ,0 709, 39, 6, 3, 59, 73, 3,0 96, 1,0 1, 15, ,0,0 51,0 5,0 56,0 50,0 60, 6, 6, 703, 01,0 171,6,, 199,6 170,0 15,0 3,0 17,0 0,0 69, 7,6 77,6, 96,7 6,3 3,7 1,5 1,5 11, Sürekli Kapasite Kontrol Sistemi : Kompresör Başına %5-%0 arası % kg db(a) GHSC R 07C R 13a Kompresörlerin Sayısı Devrelerin Sayısı Kademe Sayısı Kondensör Hava Debisi Fanların Sayısı Motor Güç Girişi Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık A - Ağırlıklı Ses Basınç Seviyesi Birimi V15C-5 V5C-6 V5A-6 V60C-71 V60A-71 V5A-79 V3A-3 V360A-93 3V390A-71 3V30A-79 5,0 9, 171, 3, 30, 391,6 179,7 1,0 1,7,0 55,0 5,0 79, 79,6 79,6 906,0 906,0 05,0 91, 3, 1359,0 1507,5,0,6,6 5,6 5,6 7,6 301, 3, 37,9 17,9 19,0 135, 135, 155, 155, 17,9 17,7 17, 33,7 59, Sürekli Kapasite Kontrol Sistemi : Kompresör Başına %5-%0 arası % kg db(a)
7 L W Performans belirtilen koşullardadır: *Su sıcaklığı 1/7 C - dış hava sıcaklığı 35 C *30V/3/50Hz için hesaplanan +N+E elektrik data *Diğer voltajlar, kapasite tablosunun dışında kalan dış hava sıcaklıkları ve su rejimleri için lütfen GÖNKA'ya danışınız. ANA BİLEŞENLER STANDART -Yarı hermetik vidalı kompresör Shell-Tube evaporatör victaulic su bağlantılı) -Kompresöre akuple yağ seperatörü -PLC (Mikroprosesörlü) kontrol modülü -RS 3 ve RS 5 çıkışlar -Likit enjeksiyonlu kompresör soğutma sistemi Hava Soğutmalı Su Soğutma Grupları H OPSİYONEL -Yağ soğutucu -Ekonomizörlü soğutucu akışkan devresi -Evaporatör elektrikli ısıtıcısı -Flanşlı evaporatör bağlantısı -Kondenser kanatları için korozyona dayanıklı kaplama -Hidrolik kit ilavesi -İnvertörlü kondenser fanları -Sıvı taşımalı evaparatör -Kompresör sesi önleyici akustik izoleli kabin -R gazı ile çalışabilme (R gaz şarjı fabrikada yapılmamaktadır) Bütün GÖNKA sıvı chillerler gibi GHSC-V serisi de, müşteri ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermek için pek çok seçenekle donatılabilir. 3