Aytek Chiller Su Soğutma ve Isı Kontrol Sistemleri - Soğutma Tasarrufu; Hibrid Çözümler
Soğutma Tasarrufu; Hibrid Çözümler
Anasayfa / Soğutma Tasarrufu; Hibrid Çözümler
Hibrid kelime anlamı olarak 2 farklı türün birleşerek farklı bir tür oluşturmasına verilen isimdir. Günümüzde bu kelimeyi sık olarak otomotiv sektöründe duymaktayız. Yakıt tasarrufu yapmak için otomobillerde 2 farklı motor türü olan içten yanmalı ve elektrik motorları kullanılarak birbirlerini tamamlayacak şekilde veya sırayla devreye girip çalışarak yakıtta tasarruf yapmamızı sağlarlar. Peki, böyle bir sistem başka endüstrilerde neden kullanılmasın?
Makine ile imalat yapan çoğu sektördeki firmaların önemli masraflarından biri de soğutma ihtiyaçlarıdır. Sanayide önemli bir yer tutan plastik sektöründe makine ve kalıpları soğutma hayati bir önem taşımakta ve üretimi direkt olarak etkileyen etkenlerden biridir.
Plastik sektöründe çalışan firmalar makine ve kalıplarını soğutmak için çeşitli yöntemlerde çalışan cihazlar kullanmaktadırlar. Fakat her işte olduğu gibi bunlarında bir takım avantaj veya dezavantajları bulunmaktadır. Plastik sektöründe karşımıza en sık çıkan soğutma çözümü “soğutma kuleleridir”. Basitçe anlatmak gerekirse suyun buharlaşma esnasında çevresinden ısı çekmesi prensibine dayanarak soğutma yapan cihazlardır. Basit, az enerji tüketen ve ucuz bir çözümdür. Ancak sürekli su eksiltmesi, en fazla yaş termometre sıcaklığına kadar soğutabilmesi (ortalama olarak hava sıcaklığının 3-5° C altı), açık bir sistem olmasından dolayı soğutma suyunda sürekli kir, tortu ve kirecin oluşması gibi dezavantajları vardır. Bu yüzden makine ve kalıplara zarar vermesini önlemek için çalışma suyunun sürekli arıtma veya kimyasal yollarla temizlenmeye ihtiyacı vardır. Diğer kullanılan bir soğutma çözümü ise “termokonvektörlerdir”. Kuru soğutucu olarak ta bilinirler. Bunlar basit bir araba radyatörü gibi çalışarak, sadece fanlar vasıtası ile soğutma yapan cihazlardır. Kapalı devre çalışmasından dolayı soğutma suyuna bir işlem gerektirmez fakat tek başlarına kullanıldıklarında ortam sıcaklığına kadar soğutabilmektedirler. Chiller cihazları ise kompresör ve kondenserler vasıtasıyla soğutma yapan cihazlardır. İstenilen dereceye kadar soğutabilmeleri, kapalı devre çalışmaları sayesinde soğutma suyunda pislik, tortu veya kireç oluşturmazlar. Ancak diğer çözüm olanaklarına oranla yüksek enerji sarfiyatı ve ilk kurulum maliyetleri dezavantajlarıdır.
Görüldüğü gibi her sistemin belirli avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Faydayı maksimum düzeye getirebilmek ve maliyetler ile dezavantajları minimuma indirmek için yeni bir çözüm yolu olarak hibrid sistemler karşımıza çıkmaktadırlar. Bu sistemle soğutma suyu istenilen dereceye soğutulabilir, hiçbir işlem gerektirmeden ve su eklemeye ihtiyaç duymadan uzun süre kullanılabilir. Enerji sarfiyatında ise yıllık bazda hava soğutmalı chillerlere kıyasla ciddi tasarruf sağlar.
ECOTECH serisi esas olarak su soğutmalı chiller ile termokonvektörün birlikte çalışması prensibine dayanır. 2 sistem gerektiğinde birlikte çalışır, hava sıcaklığının istenilen su sıcaklığından düşük olduğu durumlarda ise otomatik olarak sistem chilleri kapatır. Tek başına sadece fanların tükettiği enerjiyle soğutma sağlar. Ayrıca tam kapasite çalışması gerekmediği durumlarda ise bünyesinde bulunan 2 soğutma devresi sayesinde sadece %50 kapasite ile çalışmanıza olanak sağlayarak her durumda tasarrufu sağlar. 2 soğutma devresi sayesinde olası arıza veya bakım durumlarında sistem çalışmaya devam ederek üretiminizin aksamamasını sağlar.
Örnek olarak 180.000 kcal/saat soğutma yükü ve 15° C soğutma suyu ihtiyacı bulunan bir firmayı göz önüne aldığımızda soğutma ihtiyacını karşılanması için 180.000 kcal/saat kapasiteli bir hava soğutmalı chiller ile AYTEK SOĞUTMA olarak ürettiğimiz ECOTECH ECO 400 ürünümüzü kıyaslayalım.
Kompresörde çekilen güç:
Fanlarda çekilen güç:
Toplam çekilen güç:
Ortalama bir 180.000 kcal/saat soğutma kapasiteli bir hava soğutmalı chillerin saatlik enerji sarfiyatı:
AYTEK SOĞUTMA olarak ürettiğimiz ECO 400 hibrid soğutma sisteminin saatlik enerji sarfiyatı:
Bu verilere dayanarak İstanbul’da bulunan 180.000 kcal/saat soğutma ihtiyacına sahip firma için işletme maliyet analizini yaparsak;
1: İstanbul için aylık sıcaklık ortalamaları (Kaynak:weatherbase.com)
*25 gün 10 saat/günde çalışmaya göre alınmıştır. Elektrik birim fiyatı 0,25 L olarak alınmıştır.
Ortam sıcaklığın istenilen su çıkış sıcaklığının altında olması durumunda, sistem chiller ünitesini kapatarak sadece fan ile soğutma yaparak %83,95 oranında tasarruf yapmanıza imkân sağlamaktadır. İstanbul ili için düşündüğümüzde yıllık tasarruf ortalaması %42 olmakta ve bahsedilen fabrika için aylık ortalama 945 TL, yıllık olarak toplam 11.320 TL tasarruf sağlamaktadır. Tasarruf oranları 24 saat çalışan tesisler için gece gündüz sıcaklık farkından dolayı daha da yüksek oranlara çıkmaktadır.
Aytek Soğutma Sistemleri Makine Müh.