Maxos TL-D IP64 kanal Maxos Light-line sistemi - Philips Lighting
Maxos TL-D IP64 kanal
4MX056 TL-D IP64 kanal bölmeleri
Fazlar fabrika ön ayarlıdır ancak, kurulumu yapan kişi tarafından kolayca değiştirilebilir.
0 Maxos TL-D IP64 kanal Ürün bulundu
IP64 kanal bölmeleri, beyaz kaplamalı daldırma galvanize çelikten yapılmıştır. Kanallar, 36 W ve 58 W'lık 1, 2 ve 3 elektrik ünitesi uzunluğunda mevcuttur. Bölümler arasında özel mühürler ve su geçirmez kanal uç parçaları (ayrıca sipariş edilir) kullanılır.Bir düz şeritli kablo (5 veya 7 telli) kanala entegredir ve güvenli ve doğru kablolamayı (entegre faz seçim anahtarı ve temas parçaları ile birlikte) garantiler. 7 telli kablo, acil durum pil paketleri ile donatılmış elektrik ünitelerine ışık düzenleme veya acil durum aydınlatması entegre etmek için kullanılır. Dolayısıyla, ekstra temas parçaları veya kablo kurulumu gerekmez.Asma sıralı ışıklar için kanal bölmeleri, entegre elektrik konnektörü veya sağlam bir harici mekanik bağlantı parçası (aksesuar) kullanılarak bağlanır. Yüzeye monte sıralı ışıklar için, aynı entegre elektrik konnektörü ve dahili bir bağlantı parçası (aksesuar) kullanılır. Kanal bölmesinin üst kısmında bulunan takılabilen özel kapaklar, gerekli olduğunda kablo girişi sağlar.IP64 kanal, özel IP64 elektrik üniteleri ve farklı reflektörlerle donatılabilir.Bölümlerin ve bağlantı parçalarının üstün sağlamlığı, 3,4 - 4,8 m asma aralıklarına olanak tanır.
36 and 58 W'lık 1 x, 2 x ve 3 x elektrik ünitesi uzunluğunda
Kablo (1,5 veya 2,5 mm2
Standart 5 kutup (5 x 1,5 veya 2,5)
Dimleme için standart 7 kutup (7 x 1,5 veya 2,5)
Çift kablo (ek fonksiyonlar için)
Beyaz kaplamalı (WH) daldırma galvanize çelik
Kanal uç parçaları ve elektrik bağlantı seti (9MX056 EP IP64 SET), kanallar arası sızdırmaz conta (9MX056 GK IP64), kör kapak (9MX056 BC36/58 IP64), PC koruma tüpü
Sürekli nemli şartlar için uygun değildir, zamanla bozulabilir