Kompanzasyon Kondansatörlerinin Bakımı | 2. Bölüm
12.03.2011 tarihli yazı 18309 kez okunmuştur.
Kompanzasyon Kondansatör Kompanzasyon Kompanzasyon Nedir? Kompanzasyon Kondansatörlerinin Seçimi Kompanzasyon Kondansatörlerinin Bakımı
Kondansatörleri kontrol etmek için kullanılan en güvenili araç termal kameradır. Kondansatör bankı, termal kamera ile test edilmeden 1 saat önce enerjilendirilmelidir. Testte, bağlantı noktaları ve soğutma ekipmanlarının düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Sistemdeki güce göre bağlantı kabloları ve bağlantı noktalarındaki gevşeklikler incelenmelidir. Birbirine iyi temas etmemiş gevşek bağlantılarda, direnç yüksek olacağı için bu bağlantılarda sıcaklık artışı olur. Termal kamera ile bu gevşek bağlantı noktası tespit edilir.
Kondansatör bankının tamamı ile birlikte kondansatörler ayrı ayrı da termal-kamera ile kontrol edilmeli ve kondansatörler arası sıcaklık farkının yüksek olmamasına dikkat edilmelidir. Şekil 2'deki kondansatörlerin bir tanesi arızalıdır ancak dış yapılarında herhangi bir arıza belirtisi yoktur. Arızalı kondansatör ancak termal kamera ile belirlenebilir.
►Şekil 1: Termal kamera ile yapılan tesis bakımı.
Test sırasında devrede olmayan bir kondansatör kamerada soğuk olarak gözlenecektir. Ayrıca kondansatörlerin üst kısımları, konveksiyon yolu ile daha sıcak gözükebilir. Bu durum arıza ile karıştırılmamalıdır. Bu tür durumların dışında tüm bağlantıların da doğru olduğu test edilmiş ise gözlenen sıcaklık farkı, arızalı bir durumu işaret eder.
Koruyucu bakım işleminin bir parçası olarak her üç fazdan geçen akım da ölçülmeli ve kayıt edilmelidir. Ölçülen akım ile gerçek değer arasında bir çevirme işlemi yapılmalıdır. Örneğin akım trafosu 3000/5 A ve ölçülen değer 2 A ise;
Güç faktörü ölçümü gerilim, akım ve gücün en az 1 saniyelik periyotlarlarda ölçümünü gerektirir. Dijital bir multimetre, bu ölçümleri gerçekleştirmek için yeterli performansı gösteremez ancak bir güç analizörü bu işlemi gereken zamanda yapabilir. Aylık güç faktörü ortalamasını görebilmek için kayıt cihazı kullanılabilir. Böylece tesisin aylık zamanda kullandığı güç parametreleri daha sağlıklı olarak gözlenebilir.
►Şekil 2: Kompanzasyon kondansatörlerinin akım, gerilim ve kapasitans parametrelerinin ölçümü sistem bakımı için büyük önem taşımaktadır.