Kartli geçİŞ genel şartnamesi
Sistemin Özellikleri 1.5.
Resim kontrolu yazılım
1.6.3.Ana Kontrol Üniteleri
1.6.4. Kart Okuyucu Bağlantıları
1.6.7. Elektrikli Kilit Karşılığı
1.6.9.Kapı açma butonu (REX Buton)
Büyüklüğü 66.96 Kb.
Indir 66.96 Kb.
1.1. Güvenlik açısından önemli mahallere giriş ve çıkışların kayıt edilmesi, belirli kat veya
bölgelere girilmesi, ancak geçerli kartları bulunan kişilerin girişini sağlamak üzere bir kartlı
giriş kontrol tesisatı yapılacaktır.
1.2. Kartlı giriş kontrol sistemi ile, kimin ne zaman hangi bölüme girdiğini, kimlerin ne zaman
hangi bölümlerden çıktığını öğrenmek mümkün olacaktır.
1.3. Teklif verecek firmalar, imalatçının bu konudaki referanslarını da tekliflerine
ekleyeceklerdir. Ayrıca teklif edilen sistem ile ilgili üniteler hakkında Türkçe ve İngilizce
tamamlayıcı bilgiler verilecek, sistemin çalışması açıklanacak, şartnameden farklı hususlar
varsa izah edilecektir.
1.4. Kartlı Giriş Kontrol Sisteminin tasarımında, en son teknolojinin uygulanması, yüksek
kalitede malzemenin kullanılması, basit işletme ve kolay bakım olanaklarının sağlanması,
ileride sistemin kolaylıkla genişletilmesinin ekonomik olması prensipleri göz önünde
1.5. Kontrol edilecek kapılar, Okuyucu Kontrol Üniteleri, Ana Kontrol Üniteleri ve Sistem
bilgisayarı projelerde gösterildiği şekilde olacaktır.
1.6. Sistem aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.
1.6.1. Sistem Bilgisayarı (Sunucu)
- Sistem Bilgisayarı (Sunucu), tuş takımı (klavye), 19” renkli monitör, merkezi bilgisayar, yazıcı ve yazılım paketinden oluşacaktır. Sistem Bilgisayarı konfigürasyonu minimum aşağıdaki şekilde olacaktır
Windows XP (SP3), Windows 2000 (SP4), Windows 2000 Server (SP4), Windows 2003 Server (SP1), Windows XP Home (SP4), Windows 7 işletim sistemlerinden birine sahip olacaktır.
Minimum 1024 MB RAM,
256 MB Ekran Kartı,
19” Renkli SVGA Monitör,
1 seri, 1 paralel, 3 USB port,
Microsoft uyumlu Mouse,
102 Tuşlu Q Türkçe Klavye
Raporlama için yazıcı.
Kartlı Giriş Kontrol Sistemi yazılım her yönü ile esnek ve kolay yönetilir bir yapıya sahip olmalı, ileride ortaya çıkabilecek gereksinimleri karşılayabilecek genişlemeler veya ek özellikler, ilave yazılım paketleri ile kolayca sağlanmalıdır.
Kullanılacak yazılım paketinde en az aşağıdaki fonksiyonlar sağlanmalıdır.
Gelişmiş Güvenlik Yönetimi
Programlanabilir Olay / Aksiyon Rutinleri
Area Antipass-back Özelliği
Entegre Edilmiş Raporlama
Kullanıcı Seçimi Rapor Düzenleme Desteği
İçeriğinde PDKS Yazılımı entegrasyonu
Programlanabilir Operatör Yetki Seviyeleri ve Gelişmiş Database Yapılandırma Özelliği
Gruplandırılmış Giriş Yetkileri
Tek Tek ya da Gruplar Halinde Kart Yetkilendirme
Gerçek Zamanlı Olay ve Mesaj Kayıt
Kart Sahibi Bilgilerini Girilebilmesi için Programlanabilir Bölüm
Veritabanı Import ve Export Özelliği
Programlanabilir Tatil Günleri
Değişik Kart Okuyucu Teknolojilerini Destekleyen Yapı
Windows XP, Windows 2000, Windows 2000 Server ya da Windows 2003
TCP/IP Ethernet Destekli Çalışabilme Platformu
Olay Bağlantılı Raporlama
Yanlış Pin Girişi Engelleme
Kapının Açık Kalma Zamanının Tesbiti,
Gelişmiş, Kart Sahibi Takip Özelliği
Detaylı Sistem Arşivleme
Manuel Sistem Kontrolu
Asansör Kontrol Arabirimi
Giriş ve Çıkışların Değerlendirilmesi,
Kullanıcıya Muhtelif Programlama Seçenekleri Sağlanması,
Gözetim altındaki kapılardan herhangi birinin sabotaja uğraması veya yetkisiz kullanımı halinde ihbar verilmesi,
Tek network üzerinde minimum 127 adet panel, 30.000 kart, destekleyecektir.
Kartlı giriş sistemi uzaktan erişilebilir olacak, LAN ya da WAN üzerinden VPN bağlantılar sayesinde uzaktan da yönetilebilecektir. Haberleşme özel bir güvenlik protokolu ile korunacak ayrıca Internet standart kriptolamasını da destekleyecektir. Bu sayede sadece yetkili bir sistem operatörü sisteme uzaktan giriş yapabilecektir.
CCTV DVR arabirim yazılımı sayesinde CCTV sisteminin fonksiyonlarıKartlı Giriş Sistemi yazılımından kontrol edilebilecektir. Olay kontrollu aksiyon programlaması sayesinde otomatik olarak bir CCTV sistemi işlevinin yerine getirilmesi sağlanabilecektir.
Hareketli kameraların Pan/Tilt/Zoom fonksiyonları Kartlı Giriş Sistemi yazılımı vasıtasıyla kontrol edilebilecektir. CCTV fonksiyonlarının kullanımı operatör bazında ayrı ayrı seçilebilecek ya da sadece belli operatörlerin kullanımına açık olacak şekilde şifrelendirilebilecektir.
İlave Yazılım Paketleri
Kartlı giriş sistemi CCTV sistemi ile entegre edilebilecek, istendiğinde bir kameranın görüntüsü kartlı giriş yazılımı içinde gösterilebilecektir.
Resim kontrolu yazılım : Sisteme girilecek resimler kartlı giriş sistemi tarafından kolayca yakalanacak, ileri seviye güvenlik sağlamak amacı ile bu resimler geçiş sırasında kartlı geçiş terminalinde gösterilerek resim doğrulama yapılabilecektir.
Ziyaretçi Kontrol Yazılımı : Bu yazılım sayesinde ziyaretçilerin tesis içindeki dolaşımları bir arabirim üzerinde takip edilebilecek, ziyaretçi kartları verilirken ziyaretçiye tanımlı alanlar kullanılarak, kart kolaylıkla tanımlanabilecektir.
Asansör Kontrol Yazılımı : Kartlı giriş kontrol sistemi aynı zamanda Asansör Yönetim Sistemi ile açık bir protokolda haberleşmelidir. Bu sayede güvenlik operatörü katlara geçiş konusunda da etkili bir kontrol yapma imkanı bulacaktır. Kartlı giriş kontrol sistemi 64 kata (1 çıkış modülüyle 8 kat) kadar asansör kontrolu yapabilecektir ve her kat ile ilgili ayrı zaman planlamaları yapılabilecektir. Belli bir kat ya da bir katlar grubu fare kullanılarak kolayca girişe kapatılabilecek, yetkili bir kartın okutulmasından sonra gidilmek istenen kat butonuna basma için geçen süre serbestçe ayarlanabilecektir.
Ana kontrol üniteleri bütün işlemleri lokal olarak kendi üzerilerinde gerçekleştirecekler, sistem sunucusundan bağımsız çalışacaklardır. Bu sayede network üzerinde oluşabilecek bir problem ya da haberleşme probleminden etkilenmeden çalışmalarını eksiksiz olarak devam ettirebileceklerdir. Kartlı giriş sistemi bilgisayarı devre dışı kaldığında, ana kontrol ünitesi bütün işlemlerini yerine getirecek ve kendi belleğine topladığı bilgileri, arıza giderildiğinde tekrar merkeze iletecektir.Ayrıca bu durum haberleşme sürecini de kısaltacak, herhangi bir kartın yetkili olduğu ya da olmadığı sunucunun işlem yapmasından bağımsız olarak hızlı bir biçimde kontrol edilebilecektir. Kart okuyucudan okunan bilgiler, kayıtlı bilgilerle karşılaştırılacak ve yetkili ise elektrikli kapı kilidini açtıracaktır. Ana kontrol ünitesi 2 kapı bağlantısını destekliyecek şekilde olacaktır. Bir ana kontrol ünitesine 4 sensor girişi ve 4 programlanabilir çıkış bulunacaktır. Saha cihazı bağlantıları RS-485 ve/ veya 10/100 MB ethernet bağlantısına uygun olacaktır. Sunucu ile bağlantısı 10/100 MB ethernet vasıtası ile TCP/IP protokolu kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Kontrol ünitesi aynı anda çok sayıda işlemi gerçekleştirebilen (multi-tasking) yapısında ve 256 KB ROM ve 512 KB SRAM ‘li olacaktır.
Gerçek zamanlı çalışmayı sağlamak amacı ile kontrol ünitesinin içinde bir gerçek zaman saati ve pili bulunacaktır.
Ana kontrol üniteleri üzerilerindeki LED ler sayesinde sistem olaylarının gösterimini de sağlayacaklardır. Kontrol üniteleri, üzerilerindeki alarm çıkışı sayesinde meydana gelebilecek bir alarm ihlalini ışıklı olarak gösterebilecektir.
Ana kontrol ünitelerinin her birinin 30.000 kişi ve 15.000 olay kapasitesi olacaktır.
Kurulacak sistemde her bir RS-485 BUS hattı üzerine 256 ana kontrol ünitesi bağlanablecektir.
Yangın ihbar santralından gelen bir alarm ile bölgedeki kapılar otomatik olarak açılabilecektir.
Ana kontrol panelleri 12VDC (+30%) çalışma voltajı ile çalışabilmeli ve 300mA çalışma akımına sahip olmalıdır.
Ana kontrol panelleri -40c ile +70c arası sıcaklıklarda ve 0 ile 90% nemli ortamlarda çalışabilmelidir.
Enerji kesilmelerinde, sistemi kesintisiz besleyecek gaz sızdırmaz, bakımsız tipte 3 saat kapasiteli yedek enerji sistemi bulunacaktır. (Opsiyonel)
Ana kontrol üniteleri aşağıda belirtilmiş olan giriş çıkışlara sahip olacaktır;
10/100MB Ethernet (RJ-45)
1 x RS-485 çıkış
Kapı sayısı kadar geçiş butonu (REX) girişi
Kapı sayısı kadar kapı sensorü girişi
4 x Programlanabilir giriş (DC)
4 x Programlanabilir çıkış (DC)
Kart Okuyucu Bağlantı Üniteleri, bir kapının iki tarafında kullanılacak iki kart okuyucu ya da bir kart okuyucu ve bir REX buton bağlantısına müsait olacaktır.
Kontrol edilecek kapı ile ilgili bütün giriş ve çıkışlar kontrol üniteleri üzerinde yer alacak, bağlantılar sökülebilir klemensler vasıtası ile yapılacak bu şekilde sistem içindeki kablolama karmaşıklığı minimuma indirilecektir.
Kart Okuyucu Bağlantısı 8 bits ile 72 bits arasındaki bütün Wiegand protokollerini destekleyecektir.
Projelerde gösterilen kapılara bağlanan kart okuyucuları, kontrol panellerine bağlanacaklardır. Bu okuyucular, proximity tipte kartları okuyabilecek karakterde olmalıdır.
Sistemde proximity tipte kartlar kullanılacaktır. Bu kartlar aynı zamanda kimlik kartı olarak da kullanılabilecek karakterde olacaktır.
Kart boyutları ISO standartında ve uluslararası kredi kartı formatlarına uygun olacaktır.
Kart okuyucu kart şifresini okuyup santrala bildirdikten sonra olumlu sonuç doğrultusunda santral kapı açıcıyı aktive edecek, kapı açıcı aktive olduğunda kapıyı serbest bırakacaktır.
Sola veya sağa açılabilen kapılar için kullanılabilmelidir.
Binadaki tüm enerjinin kesilmesi ve yangın ihbar halinde, yangın ihbar ve alarm santralından gelecek bir sinyal ile tüm kapılardaki kilit kontakları açık konuma geçmelidir.
Kilit karşılığı 12VAC veya DC gerilimle çalışabilir olacaktır.
1.6.8. Manyetik kontak
Projede belirtilen kapılara monte edilecek manyetik kontaklarla kapının açık veya kapalı olduğu kontrol edilecektir.
Manyetik kontak, mıknatıs ve kontak olmak üzere iki parçadan oluşacaktır.
Mıknatıs kapı üzerine, kontak ise kapı kasasına karşılıklı gelecek şekilde monte edilecektir.
Kapıların içerden açılabilmesi için, yerine göre sıva üstü veya sıva altı kapı açma butonu kullanılacaktır.
Kontrol ünitesinden bu buton girişleri açık kontak ve ya kapalı kontak olarak tanımlanabilecektir.
Kapı açma butonuna basıldığında, kontrol ünitesi kapı açıcıyı aktive edecektir.
Yüklenici bu dokümanda bahsi geçen teknik ve performans kriterlerine uygun tam bir kartlı giriş ve alarm noktaları izleme sisteminin tasarımı, maliyeti, sağlanması ve devreye alınmasından
sorumludur. Sistem kapsamlı olarak aşağıdakileri içermelidir:
A) Sistem için birkaç yönetim bilgisayarı (PC)
B) Kartların yönetimi, eklenmesi ve değiştirilebilmesi, raporlama
C) Sistem alarmlarının oluşturulması ve tanınması
D) Kapı kontrol üniteleri ve kapı özellikleri
E) Okuyucular, kapı izleme kontakları ve çıkış anahtarı
F) Yangın kapıları ve diğer alarm noktalarındaki alarm kontrol özellikleri
Yüklenici tüm kontrol ekipmanlarını, donanım ve yazılımı, kabloları ve yardımcı servisleri içeren
tam ve fonksiyonel olarak çalışan bir sistem vermelidir. Yüklenici sistem ile ilgili tüm konularda,
sistemin gereklerine ve kurulumuna aşina olmalıdır.
Yüklenicinin herhangi bir isteği anlamaması durumunda, açıklama için yetkili kişi ile temasa
İş alındıktan sonra daha önce bir anlaşma olmadan fiyat değişikliği söz konusu olmayacaktır.
Kartlı giriş sisteminin bütün teknik ve operasyonel dokümanları satınalma sırasında Adobe Acrobat
PDF formatında CD’de verilmelidir. Gerektiğinde üretici tarafından fiziksel kopyaları almak mümkün
Teklif ..…… tarihine kadar ……………. adresine verilmelidir.
Kartlı giriş kontrol sistemi yüksek güvenilirlikli olmalı ve çalışma sırasında performansı düşmeyen dağıtılmış akıllılığa sahip sistem kontrol ünitelerinden oluşmalıdır. Yönetim PC’si ve sistem kontrol üniteleri arasında iletişimin kopması durumunda, her bir kontrol ünitesi güvenilirliğini koruyabilmeli ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olmalıdır. İletişimin kopması durumunda, kontrol üniteleri minimum 3.640 işleme kadar tampon görevini yerine
getirebilmelidir. Yönetim PC’sine bağlı iken, olay yedekleme dosyası oluşturulmalı ve otomatik
olarak her olayda kaydedilmelidir.
Giriş/Çıkış modulü üzerinde bir Alarm Rölesi olacaktır. LAN ya da WAN dahil olarak bütün ağ üzerindeki bütün kontrol ünitelerinden kurulabilecektir.
Kontrol üniteleri ve uç elemanları uzakdoğu ürünü olmamalıdır.
Kartlı giriş sistemi motor kilidi için ayrı bir röleye ve kapı izlemeye ek olarak ayrı bir kilit izlemeye
sahip olmalıdır. Motor kilidi sisteme takvim kullanılarak belirlenen saatlerde ilave kilitleme eklemeyi ve geçerli bir kart veya şifre sunulması halinde normal bir şekilde açılmasına izin verecektir.
Kapı kontrol ünitesi kolay kablolamaya izin verecek şekilde yeterli büyüklükte ve güvenli bir kabine monte edilecektir.
Sistemde kullanılan tüm kontrol üniteleri 2 kablo RS485, TCP/IP iletişimi kullanabilmelidir. Baud
hızı 9600 ve 57600 arasında değiştirilebilmelidir. Tüm ana kısım kontrol üniteleri 10Mbs veya
100Mbs’de patch lead kullanılarak diğer kısım kontrol üniteleri ile veya bilgisayarlar ile iletişime izin verecek şekilde içine çift yönlü Ethernet özelliğe sahip olacaktır.
Her kontrol ünitesi maksimum minimum 2 maximum 8 okuyucuyu kabul etmelidir. (BC link kullanan anti pass-back call için giriş ve çıkış okuyucuları)
Sistem, her bir network için minimum 254 kapıyı ve maksimum 1000 sistemin ayrı ayrı kontrol
edilebilmesi yeteneğini kontrol edebilecek büyüme kabiliyetine sahip olacaktır.
Kontrol üniteleri, clock and data, Wiegand ve BC Link okuma teknolojilerini kullanan birçok değişik tipteki okuyuculardan (“hands free” uzun mesafe okuyucuları da dahil olmak üzere) gelen sinyalleri kabul edebilir olmalıdır.
Kapı kontrol ünitesinin gücünün kesilmesi durumunda (hem şebeke hem de yedekleme aküsü)
sistemin güvenilirliğinin korunabilmesi için kontrol ünitesindeki bilgiler ünitenin içindeki değişmez
hafiza tarafından saklanmalıdır.
Kilit çıkışları röle kontrollü olmalı ve 24V’da 2A’i destekleyebilecek kabiliyette olmalıdır.
3.1 Kartlı Giriş sistemi standart proximity tip okuyucular ve 1 metreye kadar okuma menzili olan
“hands free” teması olmayan (non-contact) okuyucuların karışımını kullanabilme kabiliyetine
sahip olacaktır. Ortak kart veya etiket kullanırken çalışma metodu elektromanyetik induksiyon
3.2 Tüm okuyucular alev almayan plastikten yapılmış ve krem renginde standart olarak
sunulmalıdır. İsteğe bağlı olarak değişik çeşitler mümkün olabilmelidir.
3.3 Değişik okuyucu tiplerinin dahili ve harici duvarlara monte edilebilmeleri mümkün olacaktır
ve ilave hava şartları için korumaya ihtiyacı olmadan çalışabilmelidir.
3.4 Sistemin Clock ve Data veya Wiegand okuma formatlarını kullanan kart okuyucusu
kabul edebilme kabiliyeti olacaktır. Herhangi bir kart kayıt okuyucusu tarafından okunduğunda, kart numarası otomatik olarak yeni karda ekleneceklerdir.
3.5 Sistem pasif kartlarla veya 14 cm den 100cm e kadar aktif kartlarla kullanıldığında 12 m’ye kadar okuma menzili sağlayan 24 adet proximity okuyucu gerektirmektedir.
4.1 Kartlı giriş kartları/etiketleri, okuyuculardan sinyalleri 125 KHz’de alan ve okuyuculara 66
KHz’de gönderen alçak frekans tipinde olmalıdır. Kartlar/Etiketler aşağıdaki standartlara uygun olmalıdır:
Sıcaklık: -20C’den 50C’ye kadar
Nispi Nem: 0%-95%
4.2 Kullanılan kartlar/etiketler otomatik ayırıcı tipte olmalı, diğer üreticilerin yaptığı Elektronik Eşya Gözetim (Electronic Article Surveillance) sistemleri ile karışma yapmamalıdır. Kartlı giriş
sisteminde varlık koruma çözümlerini kullanabilmek için çift ayırım tipinin etiketleri mümkün
4.3 Bu proje için ……. adet proximity tip kart gerekmektedir. Okuyucu tercihine göre kartlar 40
cm’ye kadar menzili olan pasif proximity tipte olmalıdır. Kartın istenilir ise hi-co manyetik çizgi opsiyonu olmalı ve kardın yüzeyine bir fotoğraf eklenmesine izin verebilmelidir.
5.1 Yazılım aşağıdaki minimum PC özelliklerini gerektirmektedir:
200Mb disk yeri
Windows 2000/XP/7 and Windows NT 4.0 ya da yenisi
Seri Port (UART 16C550) (direk bağlantı gerekirse)
Ağ bağlantısı 10/100 Mbit Ethernet
5.2 Yazılım farklı operatörlere farklı erişim hakları verebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bu
haklar sistem yöneticileri tarafından verildiğinde, yazılımda kullanılamayacak bölümler
grileşecek veya görünmez olacaktır. Yazılım minimum 32’ye kadar birçok kullanıcıyı kabul
edecektir. Her bir kullanıcı olayları filtreleyebilecek ve sadece durumlarına uygun olayları
görebilecek yetkiye sahip olacaktır.
5.3 30.000 karta hizmet verebilme ve kullanıcı başına birkaç kart kullandırabilme özellikleri ve sistem başına 254 kapının kontrolüne sahip olmalıdır.
5.4 Yazılım içerisinde olaylar için bir filtreleme sistemi olmalıdır.
5.5 Yazilim eş zamanlı olarak hem dağıtılmış işlem hem de merkezi kontrol modlarında gerçek
zamanlı kartlı giriş ve alarm izleme kabiliyetlerini sağlayabilmelidir. Sistem alarm haber verme
ve kartla kontrol edilmiş/izlenmiş kapıların, saklanmış zorlama görüntülenmesi, çıkış için istek
(request to exit) cihazları, ve çıkış kontrol sinyallerini kameraları çalıştırmak için direk olarak
video sistemlerine veya sesle çalışan arayıcılara gönderebilme kabiliyetine hakim olacaktır.
5.6 Uzak sahada çalışabilirliği cihaz üzerindeki LAN veya WAN (10 or 100Mbs) kullanan
Ethernet bağlantısı veya dial up (modem) ile mümkün olmalıdır. Kartlı geçiş sistemi bir
modemden iletişim aramaları alabilecek ve aşağıda belirtilen durumlarda yönetim PC’sini
arayabilecek kabiliyete sahip olmalıdır:
a) 36’dan 15000’a kadar ayarlanmış sayıdaki olaylarda
b) alarm olarak ayarlanmış her olayda
5.7 Yazılımın kurulumu sırasında dil tercihi mümkün olacaktır. Standard olarak dahil olan dil
seçenekleri aşağıdaki dilleri kapsamalıdır:
a) İngilizce b) Fransızca c) Türkçe d) Almanca
5.8 Programlanabilir ve tam olarak konfigüre edilebilir Logic Giriş/Çıkış Kontrolü olacak ve
LAN ve WAN dahil olmak üzere ağ üzerindeki herhangi bir yerden kontrol edilebilecektir.
5.9 Yazılım bir kapının zaman takvimi ile kontrol edilebilmesine imkan verecektir. Bir kapı için tanımlanabilen zaman ayarlanabilmelidir.
5.10 Kullanılan yazılım ayrı olarak kilitleme zamanlamalarını konfigüre edebilecek ve kapı uzun
süre açık bırakıldığında kapı uzun süre açık kaldı alarmı oluşturacaktır.
5.11 Operatörün manual olarak seçilmiş kapıları PC’den kontrol edebilmesi mümkün olmalıdır.
b) Toggle açma
c) Toggle reset
e) Durum gösterme: ve kapıdaki gerilimi gösterebilmelidir.
5.12 Yazılım, otomatik olarak, kurulmuş kapıları ve bağlı olan okuyucu tiplerini gösteren bir
sistem listesi oluşturmalıdır.
5.13 Yazılım tanımlanmış erişim noktalarının ve bütün sistem işlemlerinin gerçek zamanlı
olarak izlenebilmesine olanak sağlamalıdır.
5.14 Yazılım, bir veya birkaç olay kaydı raporunu, canlı roll call alanları veya ikisinin karışımını
kullanarak her bir operatörün izleme programını kişiselleştirmesine izin verebilmelidir.
5.15 Sistem 16 basamağa kadar kart sahipleri numarasını destekleyebilmelidir.
5.16 Yazılım bir kişinin sistemde tam olarak nerede olduğunu operatöre belirtecek olan “canlı
roll call zone”lara izin verecektir.
5.17 Yazılım asansör kontrolü özelliğine sahip olacaktır. Giriş/çıkış kontrol ünitesi kullanılarak,
erişim grupları aracılığıyla belli katlara çıkışlar kontrol edilebilecektir. Sistem başına maksimum
64 katı kontrol edebilen maksimum 4 adet I/O kontrol ünitesi kullanılabilecektir. Asansör
kontrolü için bir okuyucu ve bir kapı kontrol ünitesi ana okuyucu olarak atanmalıdır.
5.18 Sistem dijital kayıt cihazıyla beraber çalışabilir olup, operator/kullanıcının isteğine göre
devamlı veya tanımlanabilecek olay tetiklemeleri (geçersiz giriş, zorlama vb.) vasitasıyla dijital
kayıt cihazında kayıt başlatabilecektir. Bu kayıtlar, olay log’unda görülebilir olup, istenildiğinde
olay log’unda seçilerek eski kayıtlar izlenebilecektir. Eski kayıtların yanında istenildiğinde dijital
kayıt cihazına bağlı kameraların canlı görüntüleri de izlenebilecektir.
6.1 PC’den en yakındaki ana kontrol ünitesine olan bağlantı direk, 4 damar Belden tip 9536
(RS232 max 25 metre) olacaktır. Global iletişim (ana kontrol üniteleri arasındaki) Belden tip
9502 veya Cat5 olmalıdır. Bu bağlantı yerine, kontrol üniteleri LAN veya WAN üzerinden de
bağlanabilecektir. Lokal iletişim (ana kontrol ünitesi ve kapı kontrol üniteleri arasındaki) Belden 9502 veya Cat5 olmalıdır. Kapı kontrol üniteleri ve okuyucular arasındaki kablo Belden tip 9536
7.1 Kartlı giriş sistemi, kapı kontrol üniteleri ve okuyucuları da kapsar şekilde, üretici tarafından
elektronik arızalara karşı en az 2 yıl garanti altına alınmalıdır. Kartlı giriş pasif kartlar ve etiketler de 2 yıl garantili olmalıdırlar.
7.2 Güvenlik sisteminin önleyici bakım gerektirmesi kabul edilebilir.
7.3 Gerekli olan testin başarılı olarak tamamlanmasından sonra, bu sözleşmenin bir parçası
olan 2 senelik garanti/bakım süresinin başladığını belirten sistem sahibinin temsilcisinin sistemi
yeterli olarak onaylamalıdır.