TRAFO BAKIM ve TRAFO TESTLERİ | B.T.S. Elektrik
Anasayfa / TRAFO BAKIM & TRAFO TESTLERİ
Trafolar hareketsiz elektrik makinaları olduğundan, işletme ömürleri uzun olsa da trafonun tipine, kullanım yerine ve kullanım şartlarına bağlı olarak belirli yaşlanma süreçleri vardır. Periyodik kontrolleri yapılmayan trafolar büyük boyutlu hasarlara, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek iş kazalarına neden olabilirler. Bu bağlamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna bağlı olarak 25.04.2013 tarih ve 28628 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmenliği ile elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.
TTR TRAFO ÇEVİRME ORANI TESTİ
Fabrikada ve sahada yapılan testlerden olan çevirme oranı testi, trafo sargılarının sarım sayılarının imalat, etiket değerlerini ve projeye uygun olup olmadığını tespit eder. Bu test ile iletkenler arası kısa devre ve kopukluk olmadığını ölçebiliriz.
TRAFO SARGI DC DİRENÇ TESTİ
Sargı direnç değerlendirmesi; hem fabrika deney sonuçları hem de daha önce ölçümlenen değerlerin yeni bulunan değerlerle kıyaslanması ile yapılmalıdır. Ölçülen değerlerin birbirine yakın olması istenen, gereken bir durumdur.
TRAFO DC İZOLASYON TESTİ
Transformatör sargıları ile toprak arası izolasyonu ve transformatör sargıları arasındaki izolasyon durumunun belirlenmesi ve işletme sırasında yapılacak ölçümlere referans oluşturması amacı ile izolasyon direnci ölçümleri yapılır. İzolasyon direnci ölçümlerinde elde edilen sonuçlarla birlikte, periyodik aralıklarla yapılan ölçümlerin karşılaştırılmasıyla, transformatörün izolasyon durumu ile ilgili değerlendirmelerin yapılması gereklidir.
Tesislerde son kullanıcı noktalarındaki koruma iletkeninin kesiti, çevrim empedansı ve topraklama değerlerinin belirlenen ölçüm standartlarına (*) göre iş sağlığı ve güvenliği açısından uygunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir. (*) 21/08/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.
Tesislerde kullanılan elektrik makinaları ve diğer makinalarda gözle görülmeyen IR ışınları oluşmaktadır. IR ışınlarının neden olduğu ısı değişimlerinin periyodik olarak ölçülmesi ve bunlara bağlı arıza tespiti yapılması gerekmektedir.
Kesici fonksiyon testleri
Kesici kontak geçiş testleri
Kesici izolasyon testleri
Sekonder koruma fonsiyon testleri
Ayırıcı mekanizma ve kontak kontreleri
KABLO TESTİ (Hİ-POT)
Kablo arıza test sistemi, yer altı kablolarını otomatik ark yansıması (AART) teknolojisine dayanarak ölçümleyen taşınılabilir yeni bir sistemdir. Bu sistem sayesinde cihazın dijital ekranında arıza mesafesi metre, arıza türünü açık devre/kısa devre görebilir ve depolayabiliriz. Sistem akülerle enerjisini sağladığı için enerji gereksinimi olmadan uzak mesafelere gidilebilir.
TRAFO BAKIMINDA YAPILAN İŞLEMLER
Bakım öncesi termal kamera ile sıcaklık kontrollerinin yapılması
Trafo gövde, genleşme kabı ve radyatörlerin temizliğinin yapılması
Trafo gövde, genleşme kabı ve radyatörlerde yağ kaçağı kontrolü
Kablo ve bara bağlantı noktalarının sıkılıklarının yapılması
Akü ve şarj sistemi kontrolü ve bakımı
Trafo koruma ekipmanlarının kontrolü ve test edilmesi (termostat, bucholz)
Buşinglerde kırık çatlak kontrolü, temizliği ve bağlantı terminallerinin sıkılıkları
Silikajel kabı, silikajel kontrölü
Ark boynuzlarının mesefalerinin kontrölü ve ayarlanması
Trafo yağ seviyesi kontrolü
Mevcut yağa yeni yağ ilavesi
Trafo yağı numunesi alınması
Yağ tapaları sızıntı kontrolü
TRAFO BAKIMA AİT DİĞER HİZMETLER
Mevcut Yağın Treatmanı (Arıtılması)
Mevcut Yağa Yeni Yağ İlavesi
O.G. , A.G. İzolatör (Bushing) ve Kademe Conta Değişimi
Bulcholz Röle Yenilenmesi
Çift Kontaklı Termometre Yenilenmesi
O.G. ve A.G. İzolatör (Bushing) Değişim
O.G. ve A.G. Tij Değişimi