Demirdöküm Maxi Condense Kazan Arıza Kodları ve Çözümleri
Önemli Bilgi: Demirdöküm Maxi Condense Kazan Arıza Kodları ve açıklamaları aşağıda sunulmuştur. Bu tip kazanlar duvar tipi yoğuşmalı kazanlardır. Makalemizdeki bilgiler; Demirdöküm Maxi Condense 128 M-S ve Demirdöküm Maxi Condense HK 50-100 Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan arızalarıdır. E tipi arıza kodları kısa süreli hatalardır. A tipi arıza kodları ise kalıcı hatalardır.
MASTER Devre Kartı Sorunları
A16/A18/A20 Arızası İç hatadır
Çözüm Master devre kartının değişimi gerekir.
E02 Arızası NTC1 (çıkış sensörü) açık
Çözüm Birincil devredeki çıkış sensörü bağlı olmayabilir ya da arızalı olabilir.
E04 Arızası NTC3 (kullanım suyu sensörü) açık
Çözüm Kullanım suyu sensörü bağlı olmayabilir ya da arızalı olabilir.
E18 Arızası NTC1 (çıkış sensörü) kısa devre
Çözüm Birincil devredeki çıkış sensörü kısa devre yapmış.
E20 Arızası NTC3 (kullanım suyu sensörü) kısa devre sorunu
Çözüm Kullanım suyu sensöründa kısa devre durumu.
E23/E24/E25/E26 Arızası İç hata
Çözüm Master devre kartı değişimi gerekiyor
E32 Arızası Slave devre kartı bulunamadı
Çözüm Tekil cihazlardaki çift kutuplu anahtarların açık konumda olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sleve devre kartı adresleri, slave devre kartı veri yolu bağlantıları kontrol edilmelidir. Master devre kartı değişimi ya da slave devre kartı değişimi gerekebilir.
E34 Arızası 50 Hz sorunu
Çözüm Ana tesisattan gelen frekansın 50 Hz olmadığını belirtir.
SLAVE Devre Kartı Sorunları
A01 Arızası 5 hatalı ateşleme denemesi
Çözüm Gaz vanasının açık olup olmadığını kontrol edin. 2 ateşleme elektrodu arasındaki kıvılcımların olup olmadığını kontrol edin. Ateşleme kablosuna bakın. Gaz valfi açılmıyor olabilir. Slave devre kartında sorun olabilir. Sifon içindeki topun sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Tüm modülün yoğuşma ile dolu olmadığından emin olun. Gaz kapama valfinin sorunlu olmadığından emin olun. Bu işlemler sadece uzman servis ekibince yapılmalıdır.
A02 Arızası Alev iyonizasyon sorunları nedeniyle birçok ateşleme sorunu var
Çözüm Ateşleme elektrotlarının temizlenmesi gerekir. Elektrotlarda sorun varsa değişimi gerekir veya ateşleme kablosu değişimi gerekir.
A04 Arızası Su tarafı maksimum sıcaklık termostatı bozuk
Çözüm Birincil devrede yetersiz sirkülasyon durumu olabilir veya hatalı maksimum sıcaklık termostatı olabilir.
A05 Arızası Teknik hata
Çözüm Gaz valfi sargısı sorunlu, konektörü yanlış temas ediyor, gaz valfi konektörü arızalı, brülör açıkken su tarafı sıcaklık termostatı bozuk. Gaz valfi konektörü kontrol edilir. Sorun varsa değiştirilir. Gaz valfine bakılır, arızalıysa değiştirilir. Birincil devrede yetersiz sirkülasyon sorunu olabilir veya maksimum sıcaklık termostatı arızalı olabilir.
A06/A07/A08/A10/A12 Arızası İç hata
Çözüm Slave devre kartının değişimi gerekir.
A09 Arızası 50 Hz sorunu
Çözüm Ana tesisattan gelen frekans 50 Hz kadar değil.
A11 Arızası İç yazılım sorunu
Çözüm Yeniden başlatma düğmesine basmalısınız.
A16 Arızası Brülör kapalıyken maksimum sıcaklık termostat devresi açık
Çözüm Konektör doğru bağlanmamış olabilir ya da sorun olabilir. Maksimum sıcaklık termostatında sorun olabilir.
A17 Arızası Çıkış sensörü sıcaklık sınırını aşmış durumda
Çözüm Her bir birimin su devresindeki akış debisi kontrol edilmelidir. Her bir birim için 2 m3/saattir.
A18 Arızası Dönüş sensörü sıcaklık sınırını aşmış durumda
Çözüm Her bir birimin su devresindeki akış debisini kontrol etmek gerekir. Her bir birim için 2 m3/saattir.
A19 Arızası Baca gazı sensörü yüksek sıcaklık arızası
Çözüm Fanın maksimum hızda çalıştığını belirtir. Eşanjörün baca gazı tarafından ısı transferi yetersiz olabilir. Eşanjörün baca gazı tarafı temizlenmelidir.
A20 Arızası Gaz valfi kapandıktan sonra alev çok geç sönüyor
Çözüm Gaz valfinin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Arıza varsa değişimi gerekir.
A21/A25/E36/E41 Arızası İç hata
A22 Arızası Slave kartı 24 saatten fazla E hatası alıyor
Çözüm E hatası günlüğü kontrol edilmelidir.
A23 Arızası İç saat sorunu
Çözüm Geçiş gücü hatasından kaynaklı olabilir, hata birkaç saniye süre sonunda kaybolacaktır.
A24 Arızası Fan sorunu
Çözüm Ölçülen fan hızı okunan fan hızına göre değişken. Fanı kontrol etmelisiniz. Fanın elektrik bağlantılarını kontrol etmelisiniz. Fan arızası varsa değiştirilmesi gerekir.
E33 Arızası Canlı ve doğal ters çevrilmiş
Çözüm Canlı-doğal bağlantıları kontrol edip düzeltmeniz gerekir.
E34 Arızası 30 dakika içinde başlatma tuşuna 7 kereden fazla basılmış
Çözüm Bir süre kadar hatanın kaybolmasını beklemelisiniz. Hata eğer 40 dakikadan uzun süredir kaybolmuyor ve ekranda beliriyorsa slave kartında sorun var demektir. Değişimi gerekir.
E35 Arızası Değişken su basınç anahtarı sorunu (açık devre)
Çözüm Her bir birimin su devresindeki akış debisini kontrol etmelisiniz. Her bir birim için 2 m3/saattir. Su basınç anahtarına bakılmalı sorun varsa değiştirilmelidir.
E37 Arızası Alev tespit sorunu
Çözüm Elektrotların temizlenmesi gerekir. Sorun düzelmezse elektrotlar değiştirilmelidir.
E38 Arızası Baca gazı sensöründe kısa devre sorunu
Çözüm Baca gazı sensörü bağlantılarına bakılmalıdır. Sensörde sorun varsa değiştirilmelidir.
E39 Arızası Baca gazı sensörü devresi açık
Çözüm Öncelikle baca gazı sensörü bağlantıları kontrol edilmelidir. Sensörde sorun görülürse değişimi yapılmalıdır.
E40 Arızası 50 Hz sorunu
Çözüm Ana tesisat güç kaynağının frekansı kontrol edilmelidir.
E42 Arızası Çıkış sensörü kısa devre sorunu
Çözüm Çıkış sensörü bağlantılarına bakılmalıdır. Arızalı ise çıkış sensörü değiştirilmelidir.
E43 Arızası Çıkış sensörü devresi açık
Çözüm Çıkış sensörü bağlantıları kontrol edilmeli, sensör arızalı ise değiştirilmelidir.
E44 Arızası Dönüş sensörü kısa devre durumu
Çözüm Dönüş sensörü bağlantılarına bakılmalı, sensör arızası görüşürse sensör değiştirilmelidir.
E45 Arızası Dönüş sensörü devresi açık
Çözüm Dönüş sensörü bağlantıları kontrol edilmeli, sensör arızası görülürse değişimi yapılmalıdır.
E46 Arızası Çıkış sensörü sıcaklık sınırını aştı
Çözüm Her bir birimin su devresindeki akış debisini kontrol etmeniz gerekir. Her bir birim için 2 m3/saat olmalıdır.
E47 Arızası Dönüş sensörü sıcaklık sınırını aştı
Çözüm Her bir birimin su devresindeki akış debisine bakmanız lazım. Her bir birim için 2 m3/saat olmalıdır.
E48 Arızası Baca gazı sensörü sıcaklık sınırını aştı
Çözüm Fanın maksimum hızda çalıştığını belirtir. Her bir birimin su devresindeki akış debisini kontrol etmeniz gerekir. Her bir birim için ortalama 2 m3/saat olmalıdır. Eşanjörün su ve baca gazı kısımlarını temizlemelisiniz.
E49 Arızası Topraklama bağlantısı yok ya da kötü
Çözüm Topraklama bağlantıları kontrol edilmelidir.