Peyzaj alanlarında yapılan elektrik imalatları
Konbuyu başlatan elektro34
herkese selam sorum şu peyzaj alanlarında ahcelerde yapılan elektrik imalatlarında yapılan bağlantı buatlarında nasıl uygulamalar yapıyorsunuz protolin döküyoruz diyeceksiniz biliyorum ama daha sonrasında buatı kesip atmak gerekiyor ve ulasılamıyor daha değişik yaptığınız uygulamalar var mı onu öğrenmek istiyorum.
Yaptıklarını söyliyim PVC bantla bantlayip bırakıyorlar. Birkaç sene sonra tabi kaçak akım atmaya başlıyor. Mecburen izolasyon trafosu kullanmak zorunda kaliyorsun.
Elektrik altyapısında HDPE boru ve 60x80 betonarme ek odası kullanılır. Ek, ek odası içerisinde bırakılır.
Büyük peyzaj alanlarında o pek öyle olmuyor ek odası falan saha da mecbur buat kullanılıyor benim öğrenmek istediğim bu buatlari nasıl izole ediyorsunuz protolin harici başka çözümler uygulamalar var mı öğrenmek istediğim bu
OBO nun Aquasit macunu klemensleri görülen ve ölçü alınabilecek protolin tipi ürünleri var.Ancak,eklerin,direk içerisinde veya Sn.kral kobranınb ahsettiği şekişde yapılması en uygunudur.Saha içerisinde ek olmaz.
Peyzaj alanları her türlü bitki ve ağacın dikilmesine müsait alanlardır. Bu tür alanlarda HDPE boru ve ek odası kullanılmak zorunda. Bundan kaçınırsanız ilerde bazı sıkıntılar yaşamanız kaçınılmazdır. Bazı ağaçların kökleri pimaş boruyu patlatacak güçtedir buna birçok kez şahit olduk.
1) Kablo güzergahı peyzaj alanından gelişi güzel geçirilmemeli. Güzergah bordür kenarından ve düz gitmeli.
2) HDPE boru ve ek odası kullanılmalı. Beton ek odaları kaba geliyorsa daha küçük olan kompozit ek odaları tercih edilmelidir.
3) Kablo ekinden sorun yaşamak istemiyorsanız protolin ve katalizörlü çift kompanent uygulamasından sonra ısı büzüşmeli ek kullanabilirsiniz veya üst üste binecek şekilde iki kat ısı büzüşme uygulayabilirsiniz. İyi bir işçilikle yapılmış tek ekte sorun çıkarmaz.
Bunun dışında yapılacak olan imalatlar sağlıklı olmaz.
Tepkiler: confickerbelasi, by lent ve sami inci
Toprak altına adi kare buat koyup rekorlarına ve kapak kanalına silikon ile sızdırmazlık sağlamaya çalışmanın beyhude çaba olduğunu anlayabilsek ! Ağaç kökünü düşünmeye geçeceğiz.
Tepkiler: emodiyator, confickerbelasi, sami inci ve 1 kişi daha
Peyzaj alanlarında bırakın eki kablonun direk toprağa gömülmesi dahi büyük sıkıntı. Elimde bu konuyla ilgili ilginç fotoğraflar var ama hepsi iş bilgisayarımda. Bayram sonrası paylaşırım inşallah.
Tepkiler: confickerbelasi, sami inci ve vecivicivokke
973.9 KB Görüntüleme: 9
Tepkiler: elektro34, vecivicivokke ve sami inci
Son darbe !
B Bazı hatlar GND alanına dahil oluyor. Elektronik Programları 4 12 Nis 2018
Yenilenebilir Enerji Nedir? Kaynakları ve Kullanım Alanları Nelerdir? Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları 0 9 Mar 2018
A bellek alanları Mitsubishi PLC - Program & Dökümanlar 0 1 Ara 2017
W GMT hafıza alanları hakkında bilgisi olanlar Toshiba, Hitachi, Enda, Fuji, Idec, Vipa ve Diğer 7 4 Kas 2017
O Elektronik cihazın rölesi zaman zaman çekmiyor Elektrik Genel 5 3 Kas 2017
İsis de Çalışma alanındaki karelerin boyutunu değiştirme Elektronik Cad & Cam Programları 0 3 Kas 2017
Bazı hatlar GND alanına dahil oluyor.
Başlatan abdullah eraslan
GMT hafıza alanları hakkında bilgisi olanlar
Elektronik cihazın rölesi zaman zaman çekmiyor
İsis de Çalışma alanındaki karelerin boyutunu değiştirme
En son: Tezla
Toplam: 2,103 (Kullanıcı: 69, ziyaretçi: 2,034)