Harmonik Filtre Reaktörleri | Hilkar
Generatör Nötr Topraklama & Giriş Hücreleri
Motor Yolverme Reaktörleri
DC Şok Bobinleri
Test Laboratuarı Reaktörleri
PLC Hat Tıkaçları Test Sistemleri
Anahtar Teslimi Kısa Devre Güç Laboratuarları
R-L-C Yük Setleri
A. KULLANIM ALANLARI
Günümüzde sık kullanılan AC ve DC motorların hız kontrol cihazları, kompakt flüoresan lambalar, kesintisiz güç kaynakları gibi sinüs dalgasını kıyma esasına göre çalışan cihazlar, elektrik şebekelerinde temel frekansın dışında (ki bu genellikle 5. ve 7. harmoniklerdir) frekanslarda dalgalar üreterek şebeke kirlenmesine yol açarlar.
Elektrik dağıtım ekipmanlarının ve kabloların aşırı ısınması
Artan elektriki izolasyon gerilimi
Elektrik motorlarında artan gürültü seviyesi
Bilgisayar ve faks gibi cihazlarda elektronik bozulmalar
Kondansatör aşırı yüklenmesi
Artan bakım masrafları
Flüoresan lambalarda titreşim
Termik şalterlerin beklenmedik zamanlarda açması
IEEE 519 Standardının müsaade ettiği kirlenme nispetleri aşağıdadır :
Hastaneler ve Havaalanları
Genel Endüstri Tesislerinde
Hız kontrol cihazlarında
: % THD (V) = 3
: % THD (V) = 5
: % THD (V) = 8 Dünyada birçok elektrik dağıtım şirketi harmonik kirlenme seviyeleri belirli bir noktaya ulaştığında ceza uygulamaktadır. Kondansatörler ile reaktörler (bazen de dirençlerle) belirli bir frekansa göre akord edilmiş filtre devreleri oluşturarak harmonik akımlarını bastırır, tıkar veya ses frekansı seviyesinde düşük empedanslı yol oluştururlar.
Harmonik filtre reaktörleri ya paralel ya da seri olarak sisteme bağlanırlar. Genellikle trafo merkezlerine, statik var kompanzasyon sistemlerine ve HVDC linklere bağlanırlar.
Reaktörler; Q faktörü, endüktans toleransları, gereken frekansta en uygun akordu sağlayabilmek için yüksüz kademe değiştiricilerinin bağlantıları gibi birçok değişken göz önünde bulundurularak dizayn edilmektedirler.
Endüstri tesislerinde reaktif güç kompanzasyon amaçlı kullanılan güç kondansatörleri, uygun değerde endüktanslar seri bağlanırsa, kompanzasyon görevi yanı sıra filtreleme de yapabilirler. Rezonans risklerinden kaçınmak için genellikle, rezonans frekansı olan,
Bu değerin genellikle yüzde yirmi kadar ötelerde endüktans seçilir. En yaygın kullanılan filtreler 189 Hz ve 210 Hz dir. Kapasitöre seri bağlanacak reaktörün reaktansı XL , kapasitörün reaktansı XC ise, %p=XL / XC = %7 ve %5.67 ye den gelmektedir. 6 darbeli kıyıcılı yüklerin yaklaşık harmonik miktarları: I5 =0.25I1 , I7 =0.13I1 , I11 =0.09I1 UCN voltajında, QCN (kVAr) gücüne haiz bir kapasitöre p değerinde (XL / XC ) bir indüktans seri bağlı ise,UN voltajına sahip bir şebekeye akan etkili reaktif güç QC ise, Qcn kapasitörünü "fr" de rezonansa getirecek indüktans : Ln = f.U2cn / 2 ∏fr2 .Qcn
Örnek: %p=7 olan reaktörle seri bağlı bir kapasitörün Un = 400V bir şebekeye Qc =50 kVAr aktarması için Ucn=440V'luk bir kapasitörün Qcn = 56.3 kVAr olması gerektiği bulunur.( veya 525 V,80 kVAr) Kapasitörün uç voltajı Uc =Un /(1-%p)=400/(1-0.07)=430 volt bulunur.
Ucn=400V olan güç kapasitörleri %10 aşırı gerilime dayanacak şekilde imal edildiğinden bu örnekte 400V kapasitör kullanılabilirse de Ucn =440V tercih edilmelidir. Gereğinden büyük transformatör kullanmak ve 6 darbeli inverter yerine 12 darbeli kullanmak harmonik miktarını azaltır.
Şebeke akımı :
Güç kondansatörlerinin devreye alınması sırasında normalin 300-400 katı akım çekerler.Bunu 100 katın altına düşürmek için .. p=%1 civarında reaktörü uygun olur.
: fn = 50 HzŞebeke frekansı
: Ih = 0.3 I1Maksimum harmonik akımı : I1 = ...AmperTemel harmonik akımı
: Ith = 1.1 I1 (p=7%) 1.2 I1 (p=5.67%)Isınma sınır akımı
: Ilin = 1,8 I1 (demir çekirdekli)Doyma akımı : Imax = 2 I1 (60 saniye)Maksimum akım : F ( 155 ° C )İzolasyon sınıfı
: IP00Koruma derecesi
: 3000 V ac 1 dakikaİzolasyon dayanma gerilimi B. AVANTAJLARI
Ekipman ve kondansatörlerin uzun ömürlü olmalarını sağlarlar
Yüksek kısa devre kuvvetlerine karşı mükemmel mekanik dayanım
Sınırlanmış sıcaklık yükselmesi özelliğiyle daha uzun ömür
UV ve kirlilik Sınıf IV olan bölgelerde üstün koruma özellikleriyle maksimum performans.
Hava ve demir çekirdekli
Montaj alına bağlı olarak yan yana, üçgen veya dikey montaJ
Talep halinde kabin içerisine montaj
Talep halinde yükseltici ayaklar
Alüminyum ya da bakır sargı
RAL 7035 ya da diğer renkler
- 40 ºC / + 55 ºC ortam sıcaklıklarında kullanılabilirlik
F sınıfı (155 ºC)
Talep halinde kademeli
Gerektiğinde soğumayı kolaylaştırması için fiberglas reçine çubuklar üzerine sargı
Tabii hava soğutmalı
K6 = 6 mm2 klemens
P8 = Metric 8 papuç
P10 = Metric 10 papuç
IEC 60076-6 ya da talep edilen.
Emaye Tel veya F sınıfı (155 ºC) film izolasyon malzemesi ve epoksi reçineli cam elyaf.
İzolasyon verniği ve korozyona dayanıklı boya
F. DESTEK AYAKLARI
Alüminyum, sıcak daldırma galvanizli metal ya da beton destek ayakları özel uygulamalar için gerektiğinde müşterilere sunulmaktadır.
Tüm rutin testler IEC 60076-6'a göre veya müşteri taleplerine doğrultusunda yapılmaktadır. Tip testler müşteri talebi üzerine yapılır.
Test programımız aşağıda belirtilen testlerin tamamını ya da bazılarını içerir:
Rutin Testler (Endüktans, Rezistans, Darbe Dayanım Testi, İzolasyon Dayanımı)
Ses Seviyesi Testi
Hilkar markalı reaktörler yatırım maliyetlerini ve işletme kayıplarını en asgari düzeyde tutmak için bilgisayar destekli dizayn edilmektedirler.
I. KALİTE YÖNETİMİ
Hilkar, ISO 9001 ve diğer Avrupa ve Amerikan Standartlarını toplam kalite yönetimi programı çerçevesinde imalatın her aşamasında bütünüyle uygulamaktadır.
Reaktörlerin yüksekliği ve çapı montaj alanları göz önünde bulundurularak müşteri taleplerine bağlı olarak dizayn edilmektedir.
Her bir reaktörlerle birlikte montaj kılavuzu gönderilmekte ve reaktörün boyutlarına göre çevredeki metal yapılardan ne kadar uzakta monte edilmesi gerektiği son kullanıcılara kılavuzda bildirilmektedir.
K. TEKNİK DESTEK
Hilkar müteahhitlere ve son kullanıcılara uygulama, dizayn, hesaplamalar ve yerine montaj konusunda gerekli tüm teknik desteği vermektedir. Tüm Hilkar markalı dirençler gerilim, akım, endüktans, boyut ve kayıp gibi tüm özellikler göz önünde bulundurularak imal edilmekte ve böylece en uygun tasarım en uygun fiyatla müşterilerimize sunulmaktadır.
Tüm hakkı saklıdır. Hilkar © 2013