Bir cikisin birden fazla yerde kullanilmasi
Konbuyu başlatan ibrahimmmmm
İyi geceler arkadaslar
Uzun zamandir plc ile isim olmuyordu simdi elimde bir is var ve tabiki beraberinde soru isaretleri
Simdi elimde fatek marka fbs40mct2 model bi plc var
Sorunum ise mesela
Burda ki gibi hem butona basilinca anlik calisip arfindan m1 set edilip m1 e bagli t0 i calistirip 1 saniye sonra m10 aktif tetiklenip y1 e tekrar cikis vermek istedigimde cikisi aktif etmiyor
Bunla ilgili deltada bir parametre vardi sanirim
Ayni cikisi birden fazla kontakla kullanmak icin
Bu konuyla ilgili acil degerli bilgilerinize ihtiyacim var
bir plc projesinde fiziksel çıkışlar birden fazla kullanılacaksa SET-RESET şeklinde kulanılmalıdır aksi takdirde plc projeyi kitap okur gibi soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağıya doğru işlediğinden program sonundaki fiziksel çıkışı görür ve sadece onun şartlarını uygular diğerlerinin durumunu uygulamaz.
Bu nedenle ya SET-RESET olarak projenizde kullanın yada çıkış gereken yerlerde dahili bitleri kullanın ve projenin uygun bir yerinde bu bitleri fiziksel çıkışın önüne paralel olarak koyarak projenizi oluşturun.
Tepkiler: huh, ibrahimmmmm ve by lent
Hay allah razi olsun tesekkur ederim kisa ve oz saolun
Sn. @shox bey, e katılmakla beraber o çeşit uygulamaların yalnış uygulama olduğununda üzerine basmadan geçemeyeceğim aslında program içerisinde fiziksel çıkışlar veya hafıza alanları çıkış olarak 1. Den fazla kullanılmamalı, bunun yerine oluşan her şart ile farklı hafıza alanları set reset edilip bu farklı hafıza alanları üzerinden fiziksel çıkışlar kontrol edilmelidir. Aksi halde plc her compail yaptığında warning olarak çıkışın birden fazla alanda kullanıldığı uyarısını verecek. Ve birinin set durumuna diğerinin reset durumu denk geldiğinde öncelik resete verildiğinden çıkış false olacak ve bunun nereden kaynaklandıgını bulmanız bir hayli zaman alacaktır.
Önemli Not: Taşıma su ile değirmen dönmez.
Hocam yanitlariniz icin cok tesekkur ederim data bitlerine degerler atamak ve karsilastirma fonksiyonlari ile set reset plc programlamada en iyi yontemlerden uzun zaman plc islemci programlari ile isim geregi mesgul oldum ama 3 yil once bir iste ortaklikla ilgili bazi sorunlar yasadigimdan pcyi elektronigi otomasyonu bu zamana kadar brakmistim malum insanda herseyi bellekte tutamiyo ama cok hizli bir sekilde hatirlayip biraz zaman alarak yaptigi seyi tekrar yapabiliyo bi arkadasin isi çok sıkıştığı icin tekrar is basa düştü bu haftanin basinda makinayi faliyete gecirdik cok şükür
Sigorta yerini tasima dolayisiyla girdi cikti yapmak Mesleki Yardımlaşma 2 19 Ocak 2018
T 72 ekran vestel zeta cik cik Görüntü ve Ses Sistemleri 80 24 Ocak 2014
Flowcode6 Çıktı Pic Programlama 0 22 Eki 2013
A Efsane geri döndü! PARSİC 4.0 ÇIKTI! Pic Programlama 9 3 Eki 2013
P TEKNİK ÖĞRETMENLER CAN VERİYOR!MESLEKİ EĞİTİME SAHİP ÇIK! Teknik Öğretmenler 0 19 Eyl 2013
M Ares çıktı sorunu Elektronik Devre Şemaları 0 4 May 2013
S Proteus Çıktı Problemi Elektronik Programları 3 2 Nis 2013
M Endüstriyel Kontrol 2 Kitabı Çıktı PLC Genel 0 28 Mar 2013
M CNC.... Fırından yeni çıktı... Cnc & Torna 16 10 Mar 2013
KAÇAK ELEKTRİK NEREDEN ÇIKTI :) ? Serbest Konular 0 5 Mar 2013
Sigorta yerini tasima dolayisiyla girdi cikti yapmak
72 ekran vestel zeta cik cik
Efsane geri döndü! PARSİC 4.0 ÇIKTI!
TEKNİK ÖĞRETMENLER CAN VERİYOR!MESLEKİ EĞİTİME SAHİP ÇIK!
Ares çıktı sorunu
Proteus Çıktı Problemi
Endüstriyel Kontrol 2 Kitabı Çıktı
CNC.... Fırından yeni çıktı...
KAÇAK ELEKTRİK NEREDEN ÇIKTI :) ?
Toplam: 745 (Kullanıcı: 30, ziyaretçi: 715)