İç Mekan Güç Sistemleri - TP48200B, TP48400B — Huawei ürünleri
İç Mekan Güç Sistemi
Geniş voltaj aralığına sahip yüksek yoğunluklu güç.
İç Mekan Gücü
Huawei İç Mekan Entegre Akıllı Sistemi, Radyo Erişim Ağı (RAN), sabit ağ, toplama odası, Merkez Ofis (CO) odası ve kurumsal telekom sahalarına istikrarlı, güvenilir güç sağlar. Bir iç mekan DC güç sistemi, bağımsız veya entegre bir tasarıma, endüstri lideri %97 doğrultucu modülüne ve 200 A'dan 3000 A'ya kadar nominal çıkış kapasitesine sahiptir.
• Yüksek yoğunluklu güç ve aynı kaplama alanı ile 2 katın üzerinde kapasite sunan BoostLi
• Tamamen modüler tasarım, PSU, güç dağıtımı ve BoostLi sorunsuz gelişimi
• Birleşik eMIMO güç platformu, tüm ekipman için tüm mod çıkışı
• Birleşik enerji OSS sistemi, tüm sahalar için uzaktan yönetim, geliştirilmiş İşletme ve Bakım verimliliği
• Güneş enerjisi / şebeke / dizel jeneratör enerji girişi için AI zamanlaması, saha güç verimliliğini en üst düzeye çıkarır
• Hassas yük ölçümü, kontrolü ve yedeklemesi
• Doğrultucu modül için 85 V ila 300 V geniş voltaj aralığı. 500 V yüksek voltaj direnci, zorlu şebeke ortamlarında çalışmayı sağlar.
• 500V yüksek voltaj direnci sayesinde her türlü ortamda kullanılabilir.
• 100 A doğrultucu, faz kaybı olmadan nominal gücün %50'si ile çalışabilir.
• PSU / BoostLi N + 1 yedekleme, çalışırken değiştirilebilir, yedek değiştirme için sıfır servis kesintisi
Ürün TPB Küçük Kapasiteli Güç TPB Geniş Kapasiteli Güç
Boyutlar (G x D x Y) 2000 mm x 600 mm x 600 mm (Entegre),
1600 mm x 600 mm × 400 mm (Birleşik),
Ağırlık 20 kg ila 120 kg 120 kg ila 180 kg
Koruma Seviyesi IP20 IP20
Kullanıcı Alanı 0 ila 16U Hayır
Giriş Modu 220 V/380 V üç fazlı dört telli,
110 V çift telli kablo üç fazlı beş telli（L1,L2,L3,N,PE）
üç fazlı dört telli（L1,L2,L3,PE）
Maksimum Çıkış Akımı 200A ila 600A 1200A ila 3000A
Çalışma Sıcaklığı -10℃ ila 45℃ -10℃ ila 45℃
Depolama/Taşıma Sıcaklığı -40℃ ila 70℃ -40℃ ila 70℃
Çalışma Nemi %5 - %95 (yoğuşmasız) %5 - %95 (yoğuşmasız)
Rakım 0 ila 4000 m (Rakım 3000m ila 4000m aralığında olduğunda, çalışma sıcaklığı her ilave 200 m için 1ºC düşer) 0 ila 4000 m (Rakım 3000m ila 4000m aralığında olduğunda, çalışma sıcaklığı her ilave 200 m için 1ºC düşer)
Soğutma Modu Doğal soğutma Doğal soğutma
Dış Mekan Güç Kaynağı Sistemi
MTS9000/9300A dış mekan güç çözümü, ağ iletiminde, sabit erişimde ve kablosuz BTS sahalarında kullanılır ve öncelikli olarak stabil şebeke alanlarına uygulanır. Çözüm, karmaşık ve dinamik uygulama ayarlarının yönetimi için çeşitli güvenilir güç kaynakları sağlar.
Huawei'in Gömülü Güç Sistemi, kablosuz, sabit erişim ve iletim ağları ve kurumsal şebeke ekipmanları için stabil, -48V DC güç sağlar.
Gelişmiş Hibrit Güç Sistemi
PowerCube 1000 hibrit güç sistemi, ağ iletimi, erişim ve kablosuz BTS ekipmanları için şebeke dışı ve tutarsız şebekeye sahip alanlarda güç sağlar. Güç elde etme sorununu çözer.
Saha Yönetim Birimi ve Akıllı NMS
iManager NetEco saha enerjisi yönetim sistemi, güç ve altyapı cihazları için sayısallaştırma, ağ iletişimi ve akıllılaştırma yönetimi sağlamaya adanmış profesyonel bir telekom enerjisi İşletme ve Bakım platformudur.
Ürün Açıklamaları HUAWEI Telekom Enerji Çözümleri Kataloğu