BHP - Klima Montajı Nasıl Yapılır Resimli Anlatım
By: Bursa Haber | January 02, 2018
Klima montajı nasıl yapılır resimli anlatım sayfamızda klima sökme takma, klima bakımı, klima arızaları, klima tamiri konularından bahsedeceğiz. Makalemizin sonunda, klima sökme takma işlemini kendiniz ücretsiz yapar hale geleceksiniz.
Klima gazı nasıl toplanır işleminden evvel klima gazı toplama işleminin tehlikeli olduğunu belirtmek isterim. Doğaya zararlı bir gaz ile uğraştığınızı bilmelisiniz. Gazı kaçırmamanız gerekir. Yazın ve kışın gaz toplama işleminin adımları değişmektedir. Size hem yaz, hem kış için klima gazı nasıl toplanır işlemlerini anlatacağım.
Kışın klima gazı nasıl toplanır,
Sistemin stabilizasyonu için klimayı ısıtma modunda 10 dakika çalıştırın.
Kalın bakır borunun valfini kapatın. Bu hat ısıtma modunda gaz basma hattı olarak çalışmaktadır. Bu hat ince boruya göre sıcaktır. Isıtma modunda basma hattını boruları elleyerek anlayabilirsiniz. Valfin sızdırmadığından emin olun, sıkıca alyan anahtarla sıkın.
Valf kapalı konumda yaklaşık 75 saniye çalıştırın. Kompresörün sesinden gazın toplandığını anlayacaksınız.
İnce bakır borunun valfini kapatın.
Klimayı kapatın. Sigortayı indirin.
Yazın klima gazı nasıl toplanır,
Stabilizasyon için soğutma modunda klimayı 10 dakika çalıştırın.
İnce bakır borunun valfini kapatın. Bu boru kalın boruya göre soğuktur. Çünkü soğutma modunda bu boru basma hattı olarak görev yapmaktadır. Valfin alyan anahtarla sıkıca kapatıldığından emin olun, hatta gaz kaçağı olmasın.
Valf kapalı pozisyonda klimayı yaklaşık 75 sn çalıştırın. Dış ünite içerisindeki kompresörün sesi değişmeye başlayacaktır.
Kalın bakır borununda valfini kapatın.
Klimayı ve sigortayı kapatın.
Okumanızı Tavsiye Ettiklerimiz: Araba Bakımı Nasıl Yapılır, Evde 5 dakikada Lavaş Dürüm, Lahmacun, Kır Pidesi Nasıl Yapılır, Süper Lezzetli Yeni Menemen Tarifi, Evde Boza Yapımı,
Klima sökümü işleminde aşağıdaki işlemleri sırasıyla uygulayın.
Klima dış ünitesi elektrik bağlantısının fotoğrafını çekin. İç ünitedeki sigortanın içindeki kablolarında fotoğrafını çekin.
Özellikle iç ünite sigortasında nötr ve faz uçlarını kontrol kalemi yardımıyla belirleyin. Kayıt edin. Kabloları ve sigortayı sökün.
Bakır borularda azda olsa gaz kalabilir. Dış üniteden bakır boruları somunlarından azıcık gevşetip, gazın çıkmasına izin verin. 15 saniye bekleyin. Gazı iyi topladıysanız gaz çıkışıda olmayacaktır. Çok gaz çıkışı oluyorsa gazı toplamayı başaramamışsınızdır. Somunları sıkıp, gaz toplama işlemini tekrarlayın.
Gaz çıkışı yoksa somunları gevşeterek bakır boruları dış üniteden ayırın. Boruların etrafındaki bantlar sağlamsa, boruları duvardan geçirirken zarar gelmeyecektir. Eğer borular zarar görürse 3 veya 5 metrelik yeni bakır boru almanız gerekecek. İç üniteden de kalın ve ince bakır boruların somunlarını sökün. İç ünite, dış ünite ve bakır boruları ayrı ayrı taşıyın.
Klima su borusunu yerinden çıkarın
Klima dış ünitesini borulardan kurtardığınız için dış ünite askı aparatını sökebilirsiniz.
Klima Kurulumu Nasıl Yapılır
Klima montajında dikkat edilecek hususlar aşağıda verilmiştir.
İç ve dış ünitenin hava kanallarının olduğu üst, alt ve yan bölgelerden hava akışını engellemeyecek bir montaj yeri seçin.
Bakır boruları, su borusunu iç üniteye bağlayın. Bakır boruyu bağlarken, bakır boruyu elinizle tutup iç ünite bağlantı noktasıyla yüzeylerini öpüştürüp somunu sıkın. Bakır boruyu, su tahliye borusunu ve elektrik kablosunu bantla sıkı sıkı sarın. Bu sayede bakır boruyu ezmeden burkma özelliği kazanacaksınız. Bantsız boruları eğmeye çalışmayın gazın geçişini engelleyecek şekilde boruda ezilmeler meydana gelir, üstelik bu bölgelerden gaz sızıntısı olabilir.
Dış ünitedeki boruların gireceği ağızları ve boruların ağızlarını silin. Çapaklar montajın gerçekleşmesini engelleyip gaz sızıntısına neden olabilir. Elinizle bakır boruyu tutup, dış ünitedeki bağlantı noktasıyla borunun ağzını öpüştürüp somunu sıkın. Bu şekilde yapmazsanız gaz sızıntısı olur. Kalın ve ince bakır boruların montajını yapın. Bakır boruları çok sıkmayın zarar görebilir.
İç ve dış ünite elektrik montajını yapın. Resimlerden kontrol edin.
İnce ve kalın bakır borunun valflerini açın. Gaz akışını duyacaksınız
Bakır boruları bağlantı noktalarından kontrol edin. Sızıntı, ses veya ıslaklık varmı. Varsa hafifçe boruları sıkın.
Klimayı 10 dakika çalıştırın. Tekrar gaz sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
Montaj işleminiz tamam ise bakır borunun duvardan geçtiği bölgeyi özel izolasyon macunu ile kapatın.
Aşağıdaki videolarda size yardımcı olacaktır.
Klima Arızaları ve Tamiri
Bakır boruların havşaları bozulmuşsa yenisini açın. 1/4 inch boruya 1.3 - 0.7 mm arası havşa boyu, 3/8 inch boruya 1.6 - 1 mm , 1/2 inch boruya 1.6 - 1 mm arası havşa yüksekliği, 5/8 inch 2.4 - 2.2 mm havşa boyu gereklidir.
Soğutma işlemi sırasında ince bakır boru kar kaplarsa, klimanız yetersiz gaza sahip demektir.
Soğutma işlemi sırasında kalın bakır boru kar ile kaplanırsa, klimanızda fazla gaz var demektir.
Eğer klimanızın göstergesi çalışmıyorsa, sigortayı ve kaçak akım rölesini kontrol ettikten sonra klima güç kaynağını kontrol edin.
Eğer klima göstergesi hata kodları gösteriyorsa, hata kodunun anlamını kullanma kılavuzundan kontrol edin. Genelde klima sensör hatasıyla karşılaşabilirsiniz. Arızalı sensörü bulup direncini ölçün, elinizle sensöre temas ettiğinizde sensörün direnci değişiyor olmalı. Direnç değişmiyorsa sensör arızalıdır. Sensörü değiştirin.
Dış ünitenin kompresörü veya fanı çalışmıyor ise, kapasitörü kontrol edin.
Klimanınzda ısıtma modunu aktif hale getiremiyorsanız dört yollu valf bozulmuş demektir. 4 yollu valfi değiştirirken lehimleme işleminde plastik parçaların zarar görmesini ıslak bezle engelemelisiniz.
Klimanızın performansını her yıl ölçebilirsiniz. Bunun için klimaya giren ve çıkan havanın sıcaklık farkını ve klimanın çektiği akımı ölçün. Performans düşük ise, gaz basarak ve klimayı temizleyerek performansı artırabilirsiniz.