KOMPANZASYON Bakımı | Reaktif, Endüktif, Kapsitif | Alteksan
Reaktif güç kontrol rölesinin çeşitli marka ve tipleri bulunmaktadır. Menü içine girerek kondansatör adetleri, kondansatör güçleri, devreye alma-çıkarma zamanları akım trafosu oranı, cosQ oranı kontrol edilmeli ve gerekli ayarlar mutlaka yapılmalıdır.
Kademeler tek tek çekilerek kondansatör güçleri, kondansatör akımları, kontaktör geçirgenliği, sigortanın kontrolleri ayrı ayrı multimetre kullanılarak yapılmalıdır.
Tesislerde üç çeşit elektriksel güç bulunur;
Gerçek Güç ( P) : Mevcut elektrik gücünü kullanılabilir başka bir güce çevirir. ( İş gören güç)
Endüktif Güç (Qı) : 3 fazlı dönme kuvvetine ihtiyacı olan motorların ya da bobinli cihazların çalışması için gerekli güçtür.(elektrik satan kurum bu enerjiyi %20 sınırını aşmadıkça) faturalandırmaz
Kapasitif Güç (Qc): Endüktif gücü karşılamak için aynı oranda kapasitif güç kullanılır. Fazla kapasitif güç kullanılması halinde sistemde, tesiste ya da şebekede gerilim yükselmeleri olur. Kullandığımız gerçek gücün %15 ten fazlasını şebekeye iletirsek elektrik satan kurum bu kullanımı fatura eder.
Sistem arızalarını en düşük seviyeye indirebilmek için sayaç değerleri sürekli kontrol edilmeli mümkünse uzaktan takip sistemi kurulmalı ve gerekli takip yapılmalıdır.
Kompanzasyon sistemlerinde en çok karşılaşılan arıza kondansatörlerin kapasite kaybına uğramasından kaynaklanmaktadır bu sebeple kompanzasyon sistemlerinde kondansatörün kontrolü ve bakımı önemlidir.
Bakım işlemlerine ilk olarak sistemi dışarıdan gözle gerekli muayene veya kontroller yapılır. Isınan kararmış ya da rengi değişmiş devre elemanları, şişmiş, sönmüş yada sızıntı yapmış kondansatörler , arızanın oluşması için en elverişli koşullardır. Tozlara ve kire karşın olarak temizlik bakımlı süpürgeler yardımıyla yapılarak hava üflemesi ile temizlik amaçlanmaktadır. Pnömatik tesisata bağlı olarak basınçlı hava tabancasıyla temizlik yapıldığı taktirde basınçlı havanın içerideki yağ buhar ve diğer ekipman eşyalarının bağlantılarında korozyona sebebiyet verebilir. Bakım ve Temizlik yapıldıktan sonra kondansatör bankı yeniden enerjilendirmeden hemen önce faz-faz ve faz-nötr bağlantı noktalarına sahip yalıtım araçları tekrar kontrol edilmelidir.
kompanzasyon, kompanzasyon bakım firmaları, kompanzasyon bakım ücretleri, kompanzasyon bakımı, kompanzasyon pano