OKSİ PLUS KOMBİ BORUSU KAYNAK UYGULAMASI,
1. Kaynak makinasının 260 C°’ye kadar ısındığını, termostat lambasının söndüğünü ve paftaların temiz olduğunu kontrol ediniz.
2. Boruyu eksenine dik yönde boru makası ile kesiniz.
3. Borunun alın kısmını, boru çapına uygun Alın Düzeltme Aparatı’nın içine yerleştiriniz. Unutmayınız ki, alınların her zaman eksene dik kesilmesi bugün piyasada bulunan boru makasları ile mümkün değildir. Borunun alnının eğik kesilmesi kaynakta sorunlar çıkarmaktadır. Alın Düzeltme Aparatı, bu sorunu giderecek iyi tasarlanmış şık bir üründür. Alın Düzeltme Aparatı mutlaka kullanılmalıdır.
4. Alın Düzeltme Aparatı’nı kullanarak borunun alnını düzeltiniz ve folyolu kısımda kanal açılmasını sağlayınız. Borunun alnı, tüm boru alın yüzeyi Alın Düzeltme Aparatı’nın dibine değene kadar düzeltilmelidir. Alın Düzeltme Aparatı kullanılmadan yapılan hiçbir tesisat Dizayn tarafından garanti edilemez.
5. Boru ve ek parçasını aynı anda Özel Kaynak Paftası’na doğru dik olarak itiniz. Bu Özel Kaynak Paftası tesisat ustasının muhtemel hatalarını ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş bir mühendislik detayıdır.
6. Dizayn Oksi Plus Kombi Borusunu sadece ve sadece ek parçaları ile birleştiriniz. Firmamız kendi borusunu kendi ek parçaları ile birleştirmiş ve tarif edilmiş kurallara uyan tesisatları garanti eder.
7. Dizayn’ın geliştirmiş olduğu Özel Kaynak Paftası’nın sonundaki küçük delikten önce ses sonra da malzemenin geldiğini gördükten sonra boru ve ek parçasını paftadan çıkarınız. Oksi-Plus Kombi Borusu’nu kaynak yaparken Özel Kaynak Paftasını mutlaka kullanınız.
8. Paftadan çıkardığınız boru ve ek parçasını zaman geçirmeden birleştiriniz. Boru ve ek parçasını kaynak yaparken çevirmeyiniz.
9. Dizayn Grup katalog ve broşürlerinde dikkat çekilen kurallara mutlaka uyunuz.
Oksi plus kombisi kaynak uygulamasında alın düzeltme aparatı ve kaynak paftası doğru şekilde kullanılmalıdır.
1. Oksi Plus Kombi Boruları ve Oksi Stabil Boruların oksijen geçirgenliği açışından aralarında fark var mıdır?
Tesisatlarda oksijen geçirgenliği ile ilgili DIN 4726 standardı sağlanmalıdır. Oksi stabil borularda kaynak işlemi öncesi yapılan tıraş işlemi neticesinde alüminyum folyosun kalan boru ek parça ile birleşmekte ve kaynak bölgesi folyosuz kalmaktadır. Oksi plus kombi borusunda ise, et kalınlığının tam ortasında yer alan alüminyum folyo boru içerisine kadar ilerlemekte ve kaynak bölgesi alüminyum folyolu olmaktadır. Bu sayede oksi stabil borularda kaynak bölgelerinden oksijen geçişi olurken, oksi plus kombi borusunda oksijen geçişi engellenmiş olmaktadır.
Dizayn Grup, tesisatta yoğun olarak kullanılan ve alüminyum folyosuz olarak üretilen kavisleri de ilk defa alüminyum folyolu olarak üretmiştir. Bu sayede kavislerden kaynaklanan oksijen geçişleri de önlenmiştir.
2. Cam Elyaf Katkılı Borular Isıtma Tesisatlarında kullanılabilir mi?
Isıtma tesisatlarında paslanma, korozyon ve bunlara bağlı oluşabilecek tesisat problemlerinin (kombilerin, kazanların v.b. arızalanması, radyatörlerde delinme, tesisatta oluşan paslanma, yakıt maliyetlerinin artması v.b.) engellenmesi için oksijen yalıtımı saplanmalıdır. Cam elyaf katkılı borular oksijen yalıtımını sağlamadığından ısıtma tesisatlarında kullanılması kesinlikle yanlıştır.
3. PPR borular ne kadar uzamaktadır?
PPR boruların uzama katsayısı 1,8*10-4 m/m.K‘dir. Sıcaklık ve uzunluk ile çarpıldığında uzama miktarı bulunur. Oksi plus kombi borularında ise alüminyum folyo ile uzamalar azaltılmıştır. Oksi plus kombi boruları için uzama katsayısı 0,3* 10-4 m/m.K‘dir. Teknik hesaplamalar ile ilgili PPR Teknik Katalogumuzdan bilgi alabilirsiniz.
4. Oksi plus kombi boruları mı, Cam elyaf katkılı borular mı daha fazla uzar?
Oksi Plus kombi boruları alüminyum folyosu sayesinde, cam elyaf katkılı kompozit borulardan %15 daha az uzar. Oksi plus kombi borusunda genleşmeler minimum seviyededir.
5. Oksijen boruya nasıl geçer ve etkisi nedir?
Havadaki oksijen molekül zincirleri arasından çözünmüş olarak akışkanımıza nüfuz edebilmektedir. Bu olay sürekli olduğunda akışkan içerisindeki oksijen metal aksamdaki demir atomları ile reaksiyona girerek pas oluşturur. Sürekli pas miktarı akışkan içerisinde artar ve balçık halini alır. Radyatörlerde delinmelere, vanalarda fonksiyonel bozukluğa ve en önemlisi ısınamamaya neden olur.
6. Kaç yıl garanti verilmektedir?
Oksi Plus Kombi boruları 20 ºC de, 25 barda 50 yıl garantilidir. Diğer sıcaklık ve basınç değerleri için basınç-sıcaklık-ömür tablosuna bakılmalıdır.
7. Ek parçalarda neden Alüminyum kaplama yoktur? Oksijen buralardan geçmez mi?
Fitingler enjeksiyon kalıpları ile üretilmektedir. Alüminyum kaplamak mümkün değildir. Oksi plus kombi borusu ile oksijen geçirgenliği standartların istemiş olduğu düzeye indirgendiğinden ek parçalarda alüminyum folyo olmasına gerek kalmamaktadır.
8. Oksi Plus Kombi Boruları hangi çapa kadar üretilmektedir?
Oksi plus kombi boruları çap 125 mm ye kadar üretilmektedir.