Hafif yapısı, az yer kaplayan kompakt tasarımı ve entegre çek valf sayesinde ön duvar benzeri montajlarda da kurulumu en kolay şekilde gerçekleştirilir
Her iki uzunlamasına tarafta ve bir alın tarafında serbest seçilebilen girişler sayesinde maksimum bağlantı esnekliği sağlar
Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik motor, entegre termik motor koruması, tıkanmaz serbest akış çarkı ve sesli alarm, yüksek işletim güvenliği için opsiyonel olarak Wilo-SmartHome bağlantısıyla sunulabilir
Wilo-DrainLift S atıksu terfi tesisi, bir veya iki haneli konutlardaki ön duvar montajına benzer kurulum için uygundur.
Serbest seçilebilen girişleri, minimum ölçüleri ve hafif yapısı sayesinde en dar alanlarda bile kolayca monte edilebilir. İlave bir telsiz alarm vericisi ile donatılmıştır ve arıza durumunda akıllı telefona bir bilgilendirme mesaj gönderilir. Bu da maksimum kontrol ve en yüksek seviyede işletim güvenilirliği anlamına gelir.
Seviye kumandası şamandıra şalter ile
Genel arıza sinyali için gerilimsiz çıkışlı kumanda cihazı
Entegre çekvalf ("RV" modeli)
Kumanda cihazlı ve fişli, bağlanmaya hazır atık su kaldırma sistemi:
Şebekeden bağımsız alarm ve fiş donanımlı kumanda cihazı
1 adet giriş salmastrası DN 100
1 adet DN 100 giriş bağlantısı
1 adet çek valf DN 80, ("RV" modeli)
1 adet manşet, manuel diyaframlı pompa bağlantısı veya Ø 50 mm besleme bağlantısı için
DN 70 hava tahliye bağlantısı için 1x manşet
3 adet yalıtım koruyucu şerit, ses yalıtımlı kurulum için
Entegre pompa adedi
Elektrik şebekesi bağlantı modeli:M = 1~230 VT = 3~400 V
Basınç bağlantısı modeliyok = çek valf yokRV = çek valf var
İşletim tipi: S3-15%, 120 sec
Akışkan sıcaklığı: 3…40 °C, kısa süreli 60 °C
Maks. ortam sıcaklığı: 40 °C
Maks. kumanda hacmi: 21 l
Su altında kalma yüksekliği: 2 mWs, maks. 7 gün boyunca
Giriş bağlantıları: 1x DN 40 / 1x DN 100 (serbest seçilebilir)
Koruma sınıfı Kaldırma sistemi: IP68
Çökeltisiz, güvenli işletim için gaz ve su yalıtımlı, toplama alanı eğimli olan toplama kabına sahip, tek pompalı sistem olarak bağlanmaya hazır, komple su altında kalabilir atıksu terfi tesisi; girişleri serbest seçilebilir, şamandıra şalterli seviye kumandasına ve termik motor korumalı alternatif veya trifaze akım motoruna sahiptir.
Otomatik işletim için ön kurulumu yapılmış kumanda cihazı; , genel arıza sinyali için potansiyelsiz kontak, entegre ve şebekeden bağımsız alarm, ayarlanabilir takip süresi ve entegre fiş özelliklerine sahiptir.