Yüzer Şamandıralı Kondenstop | Ayvaz Mekanik Kondenstoplar | Kondenstop | Nedir, fiyatları, çeşitleri
Bu tip kondenstopların içinde -adından da anlaşılacağı üzere- herhangi bir kaldıraç yoktur. Hareket eden tek parça şamandıradır. Bu kondenstopta kullanılan şamandıra; yüksek kaliteli, hassas yüzeyli paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve küresel toleransı çok düşük seviyededir.
Bağlantı Tipi: Dişli (SFK-40D), Flanşlı (SFK-40F)
Max Çalışma Fark Basıncı: 13 bar
Maks. Basınç Farkı: ∆P 4,5/8/10/13 bar
Yüzer Şamandıralı Kondenstopun Özellikleri
Tek haraketli parça Bakımı kolay, yedek parça maliyeti düşük
Kolay açılan kapak Bakım için hattan sökmeye gerek yoktur
Hassas yüzeyli paslanmaz çelik şamandıra Daha az aşınma ve uzun ömür
Tahliye orifisine kolay erişim Hattan sökmeden kontrol ve müdahale kolaylığı
Şamandıra orifisten dönerek uzaklaşır Kondens yükü değişimlerine cevap verir ve kondens oluştuğu gibi tahliye etme özelliği
Şamandıra/orifis ilişkisi Karşı basınçta etkilenmez
Orifis su seviyesinin yeterince altındadır Buhar kaçağı önlenir
Termostatik hava tahliye elemanına sahiptir Hava kilitlemesi olmadan ekipman çabuk devreye alınır
Dahili filtreye sahiptir Kapanı pisliklerden korur
Buhar kilitleme çözücü seçeneği Buhar kilitlemesi oluştuğu durumlarda tercih sebebidir. Tesis verimliliğini ve üretkenliği artırır
Yüzer Şamandıralı Kondenstopun Maliyete Yönelik Avantajları
2 - Az yer işgali söz konusudur
3 - Konveksiyoneldir. Kendi üzerinde filtresi vardır. İlave filtreye gerek yoktur
4 - Yüzeylerde homojen aşınma vardır.
5 - Tek haraketli parça olmasından dolayı arıza oranı çok düşüktür
6 - Bakım maliyeti çok düşüktür
7 - Kaldıraç ve bağlantı olmadığından koç darbesi dayanımı iyidir
Buhar kondenstopa geldiğinde, hava buharın önünden sürüklenerek soğuk olan hava tahliye elemanının açtığı orifisten serbestçe kondenstop dışına tahliye edilir. Havanın arkasından soğuk kondens kondenstopa girer ve yüzer şamandıranın yükselmesini sağlayarak kondensin orifisten tahliye olmasını sağlar.
Soğuk kondens tahliye edildiğinden kondenstopun kullanıldığı cihaz (eşanjör vb) çalışma sıcaklığına ulaşmıştır. Bu durumda kondens miktarı azalır fakat sıcaklığı artar. Kondens ile birlikte buhar kapana girmiştir. Isınan hava tahliye elemanı sitini kapatarak buhar kaçışını engellemiştir. Bundan sonra gelen kondens debisine göre serbest şamandıra kendini ayarlayabilir. Yüzer şamandıralı kondenstopta buhar kaçağını önlemek için metal-metale sızdırmazlık yanında tahliye orifisinin üzerinde kalacak şekilde bir su seviyesi tutulur.
Silindir kurutucuların kondens tahliyesi yapıldığı durumlarda oluşan buhar kilitlemesini önlemek amacı ile kapak üzerinden by-pass hattı yapılarak vaktinden önce kondenstopa ulaşan buhar tahliye edilir ve kilitleme çözülerek kondens tahliyesi gerçekleştirilir.
Yüzer Şamandıralı Kondenstop fiyatları
Yüzer Şamandıralı Kondenstop fiyatları konusunda bilgi almak için, Online Fiyat Listemizi ziyaret edebilirsiniz.
Yüzer Şamandıralı Kondenstop broşürünü buradan indirebilirsiniz.