PHOENIX CONTACT | IEC 61850 kullanarak trafo toplama çukurları için izleme sistemi
Yağ ile çalışan cihazlar kullanırken enerji tedarikçisinin sağlaması gereken bazı koşullar vardır.
Phoenix Contact trafo toplama çukurlarına yönelik kesintisiz seviye izleme, alarm ve çökelti suyunun pompalanması için yeni bir sistem sunmaktadır.
Hedeflenmiş ve ihtiyaç bazlı kaynak planlaması mümkün olduğu için sistem işletme maliyetlerini düşürür.
Trafoları, elektrik bobinlerini ve yağ ile çalışan diğer cihazları (örneğin yalıtım için) kullanırken suyu kirletici 1 m3 veya üzeri sıvılar için enerji tedarikçisinin sağlaması gereken koşullar vardır.
Herhangi bir olayda sistemden suyu kirleten sıvıların kaçışını önlemek tüm yağla dolu cihazların sıvı geçirmez yüzeylere kurulması gerekir. Bu yüzeyler toplama çukuru, harici bir toplama bölmesine tahliye veya büyük bir separatör şeklinde tasarlanmalıdır.
Endüstriyel imalat şirketlerinin ticari organizasyonu olan Alman Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI) trafo toplama çukurlarının Suya Zararlı Maddelerin Yönetilmesine (VAwS) ilişkin Alman yasasına uygun şekilde tasarlanması için çeşitli yapısal opsiyonları tanımlayan teknik bir standart yayınladı. Teknik standart görsel kontrol sonrası çökelti suyunun çukurdan veya toplama bölmesinden dışarı pompalanmasını da içerir. Bu önemlidir çünkü büyük bir arızada trafodaki tüm yağ toplanabilmeli ve çevreyi kirletmemelidir.
Phoenix Contact'ın kontrol panosu çözümü
Phoenix Contact trafo toplama çukurlarına yönelik kesintisiz seviye izleme, alarm ve çökelti suyunun pompalanması için yeni bir sistem sunmaktadır. Ultrasonik sensörün ölçtüğü su seviyesi iki farklı sınır değerle sürekli karşılaştırılır.
Trafo merkezindeki EMI etkilerini yoketmek için kontrol panosu ile kontrol sistemi arasındaki haberleşme için IEC 61850 protokolü ve FO kablo kullanılır. Bu bilgi sayesinde şebeke kontrol merkezinden gerekli önlemler alınabilir.
Bakım personelinin kontrol turu sırasında pompalama süreci çökelti suyunun yağ kirlenmesi için görsel kontrolünden sonra başlar. Daha sonra pompalama süreci otomatik devam eder. Bu süreçte su seviyesi halen sürekli olarak ölçülür ve ayarlanabilir minimum hacime düşürülür. Ek bir prob pompalama sürecinin yağ kirlenmesi tespit edildiğinde anında durmasını sağlar. Sistemin önemli komponentleri resmi teknik onayı almıştır.
İzleme sisteminin fonksiyonları
Çözüm aşağıdaki fonksiyonları kapsar:
Trafo toplama çukurunda seviye izleme
Şebeke kontrol merkezine IEC 61850 mesajları:
Sınır değerler aşılırsa alarm
Ek alarmlar için sekiz programlanabilir dijital giriş
Pompa kontrolü ve yönetimi (pompanın çalışması ve durması)
Yağ tespiti nedeniyle pompanın erken kapatılması
Trafonun kontrol mühendisliğine IEC 61850 kullanarak tam bağlantısı için modüler genişleme
İzleme sisteminin şematik gösterimi
Web sayfası üzerinden konfigürasyon ve diyagnostik
İzleme ünitesi küçük kontrolörlere entegre web server üzerinden konfigüre edilir. Çözümü konfigüre etmek ve diyagnostik bilgileri görüntülemek için bir web arayüzü mevcuttur. Arayüzü görüntülemek için tek gerekli olan standart bir web tarayıcı (Microsoft Internet Explorer veya benzeri) ve JAVA Sanal Makine'dir.
IEC 61850 – veri modellemesi
Entegre veri modeli izleme sisteminin, kontrol mühendisliğini kullanarak .scd dosyasının kontrol mühendisliğine getirilmesiyle hızlı devreye alınabilir. IEC 61850'ye göre kontrolör bir Akıllı Elektronik Cihazı (IED) temsil eder. IED Lojik Cihazlı (LD) bir erişim noktası içerir. 2 standart Lojik Nod (LN) ve 3 genel nod (GGIO'lar) LD'de tanımlıdır.
İzleme sisteminin veri modelinde GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) haberleşme yoktur. Veri modelinin değiştirilmesi veya genişletilmesi kolayca yapılabilir. Zaman ağda SNTP server üzerinden senkronize edilir. Adres web arayüzü üzerinden girilebilir.
Hedeflenmiş ve ihtiyaç bazlı kaynak planlaması mümkün olduğu için sistem işletme maliyetlerini düşürür
.scd dosyasını kullanarak IEC 61850 standart veri haberleşmesi sayesinde istasyon kontrol mühendisliğine kolay entegrasyon
Sistem ilgili kanun ve yönetmeliklere uygundur: Alman Federal Su Kurumu (WHG), Suya Zararlı Maddelerin Yönetilmesine (VAwS) ilişkin Alman yasası, endüstriyel imalat şirketlerinin ticari organizasyonu olan Alman Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI).
Bağlantıya hazır sistem sayesinde kolay montaj: kontrol panosu, iki sensörü içeren sensör çerçevesi ve kontrol panosu çerçevesi