Su zeminin ısınması nasıl ayarlanır - Halılar 2019
Soğuk mevsimde, dışarıdaki hava sıcaklığı sürekli olarak değişmektedir ve bu nedenle odaların ve diğer odaların ısınma derecesini ayarlama ihtiyacı vardır. Bu amaçlar için, termostat gibi cihazları kullanın, hala başka bir isme sahipler - regülatörler ve termostatlar, ama hepsi aynı işlevsellik.
Isıtma sularının ayarlanması
Çoğu zaman, zeminin su ısıtmasının düzenlenmesi için, ısıtma devreleri boru hattının her iki ucunun girdiği bir manifold vasıtasıyla bağlanır: bunlardan biri soğutucuya beslenir ve ikincisi onu geri verir. Her ısıtma devresinin girişinde aynı sıcaklığa sahip sıcak su alır.
Boru hatlarının uzunluğu farklı olduğundan, tesislerin her biri farklı bir sıcaklığa ısıtılır. Örneğin, bir banyo için, bu parametre 25 derece olmalı ve oturma odaları için 22 dereceyi geçemez. Alan ısıtmanın derecesini eklemek veya azaltmak için, devreye verilen ısı taşıyıcı miktarını değiştirmeniz gerekir.
Su ısıtmalı zeminin sıcaklığını kontrol etmenin en basit yolu, toplayıcıyı özel giriş ve çıkış valfleri ile donatmaktır (daha fazla ayrıntı için "Sıcak zemin toplayıcı devresi - her şeyin nasıl çalışması gerektiğini"). Kafalarını çevirerek, devrelerden her birine verilen ısı taşıyıcı miktarını ayarlayabilirsiniz. Bu durumda, sadece kendi hislerine güvenmek zorundasınız ve bu ısıtma ayarlama yöntemi uygun olarak adlandırılamaz.
ayar vanaları büküm;
zemin ısınana kadar biraz bekleyin;
tekrar vanaları vb.
Dışarıdaki sıcaklık neredeyse bir gün için neredeyse aynı olmadığı için, evin sahipleri vanaları çok sık ve manuel olarak çevirmelidir.
Otomasyon ve ısı beslemesinin ayarlanması için özel ayar cihazları kullanılmaktadır: su ısıtmalı zemin için kontrol ve kontrol termostatı ve yönetici servo aktüatör
Fotoğrafta gösterilen termostatlar genellikle su ısıtmalı zeminin bulunduğu her odaya yerleştirilir. Sırasıyla, servo sürücüler, ısı taşıyıcı besleme tarağı üzerindeki her devreyi donatır. Sinyallere göre, devreye verilen su miktarını arttırır veya azaltır. Termostatlar belirli servolar ile ilişkilidir ve onlara kontrol komutları verir.
Regülatörler, ılık su tabanının sıcaklığını veya odadaki hava kütlesini kontrol eder. Aynı zamanda, zemini ısıtmanın tek yolu, odayı ısıtırken havanın sıcaklık modunu izlemek için gereklidir.
Satışta, her iki göstergeyi aynı anda izleyebilen modeller vardır. Bu durumda, su ısıtmalı zeminleri ayarlamadan önce değerlendirmenin ana parametresi hava sıcaklığı ve ikincildir.
Yer kontrol cihazının ısıtmalı çalışma prensibi:
Cihazın gövdesinde istenen sıcaklığı ayarlayın (belirli modele bağlı olarak zemin veya hava).
Bir yönde veya diğer bir parametrede sapma durumunda, servo motorlara bir sinyal gelir, daha sonra ısı taşıyıcısının kaynağı artar veya azalır. Sonuç olarak, belirli bir süre sonra sıcaklık normale döner.
Borular şap ile doldurulduğunda, tüm beton kütlesinin ısınması veya soğuması zaman alır. Düz zemin ısıtma sisteminin varlığında, eylemsizlik daha azdır ve daha sonra değişiklikler daha hızlı gerçekleşir.
Çeşitli düzenleyiciler su tabanı tasarımı
Farklı kontrol cihazları arasındaki temel fark, istenen sıcaklığın ayarlanması yoludur:
Mekanik modifikasyonlar. Bu cihazlar nadiren kırılır ve uygun maliyetlidir. Bu tip su tabanı kontrolü, kurulum işlemini kolay ve anlaşılabilir kılan basit bir ölçeğe sahiptir. Gerekli sıcaklık, dönen bir disk kullanılarak ayarlanır. Bazen ısıtmalı su tabanı için termostatların ön panelinde açmak / kapatmak için tasarlanmış bir kol bulunur. Bu tür cihazlar için başka işlev yoktur. Ortalama fiyat 15 Euro'dur.
Elektronik cihazlar. İşlevleri mekanik versiyona benzer, ancak farklı şekilde uygulanır. Elektronik model, mevcut veya ayarlanmış parametreleri gösteren bir dijital ekran sağlar. Ayrıca cihazlarda birkaç düğme görebilirsiniz. Sıcaklığı kademeli olarak değiştirmeye yarayan "yukarı" ve "aşağı" işaretli oklar olabilirler. Tahmini maliyet - 20 avro.
Programlama ile modeller. Isıtılan zeminin sıcaklığının böyle bir cihaz yardımıyla ayarlanması, hem sabit bir ısıtmanın korunmasına hem de zamana bağlı olarak otomatik olarak değiştirilmesine izin verir. Sıcaklığı gün içinde ve haftanın gününe göre programlayabilen modelleri. Bu özellik enerjiyi ve dolayısıyla paradan tasarruf etmenizi ve aynı zamanda rahat koşullarda yaşamanızı sağlar. Örneğin, tüm aile üyeleri evden yokken ve dönüşlerinden önce sıcaklık artabilir. Bir duvarda bulunan sabit blok dışında bazı değişiklikler, taşınabilir kontrol panelleri ile donatılmıştır. Artık satış, işi bilgisayar veya tablet üzerinden ayarlayan modellerdir. Yer sıcaklığını zamana göre ayarlama olanağı sağlayan en basit değişiklik, en az 40 avroya mal olacak ve bir yığın cihaz, binden fazla mal olabilir.
Multizone modifikasyonları. Bu termostatlar birkaç devreyi kontrol eder ve her birinde ayrı ayrı parametreleri tutar.
Duyusal modeller. Bu cihazlar tarafından gerçekleştirilen fonksiyonların listesi elektronik modellerinki ile aynıdır. Ancak dokunma düğmeleriyle donatılmışlar, dokunsal değiller. Maliyet daha yüksektir.
Radyo termostatları ve kontrolörleri. Avrupalı ​​üreticiler tarafından tedarik edilen bu sistemler, iç pazarda yeniliklerdir. Örneğin, Uponor'un sistemleri radyo sinyalleri tarafından kontrol edilen servo mekanizmalardan, sensör okumalarını izleyen bir radyo termostatından ve termostattan veri alan ve bunu servolara ileten bir radyo kontrolöründen oluşur. Kit ayrıca sistemi mobil iletişim yoluyla kontrol etmenizi ve durumunu izlemenizi sağlayan bir SMS modülü içerir.
Su tabanının termostat sensörleri
Düzenleyici bir cihaz kullanmadan önce, ısıtılmış bir zeminin sıcaklığının nasıl düzenleneceğini ve sistemin hangi elemanlardan oluştuğunu öğrenmek gerekir.
Sıcaklık sensörleri sıcaklığı izler:
odada hava var.
Kural olarak, havanın durumunu izleyen sensörler termostat muhafazasında bulunur. Hem olumlu bir nokta var (kurulumla ilgili herhangi bir sorun yok), hem de olumsuz bir durum var (bazı zorluklar ortaya çıkıyor). Ayrıca bakınız: "Yerden ısıtma için hangi sıcaklık sensörü seçilir ve doğru şekilde takılır."
Gerçek şu ki, bir termostat kurarken, bir dizi koşula uymalısınız:
Cihazın yakın çevresinde soğuk veya ılık hava kaynağı olmamalıdır;
güneş ışığı düşemez;
Cihazın bu odadaki sıcaklığı doğru şekilde gösterebilmesi için yerleştirilmeli ve bu nedenle zemin yüzeyinden 1 ila 1.5 metre yükseklikte monte edilmelidir.
Uzak bir taban sıcaklık sensörü, uzun bir kablonun ucuna bağlı küçük bir cihazdır. Bu cihaz, zemine duvarlardan en az 50 santimetre uzağa monte edilmelidir. Isı taşıyıcı ile en yakın borulara eşit mesafede monte edilmelidir. Kablonun karşı ucu termostata beslenir ve doğru terminallere bağlanır ("Termostatın sıcak bir zemin ve çalışma koşulları için uygun şekilde takılması").
Isıtma devresini döşerken tablayı dökmeden önce zemin sensörünü monte edin. Ancak cihazlar kırılabildiğinden, bunların değiştirilmesini sağlamak için bunları özel bir oluklu kılıf içine yerleştirmek arzu edilir. Kuplörde bulunan manşonun ucu yalıtılmalıdır, aksi takdirde çimento harcı içine girebilir.
İkinci uç duvardaki duvara yerleştirilir ve cihazın montaj kutusuna yönlendirilir. Su tabanı sensörlerinin bu şekilde montajı kolay bir iş değildir, ancak cihaz bozulursa hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
Yerden ısıtma sisteminin kullanıldığı durumda, kurulum yöntemi aynıdır. Bu durumda, oluklu kılıf sisteme bağlanmalı ve kelepçelenmesine izin verilmemelidir.
Bazen, beton şapın yüksekliğine ve zemin yüzeyi tipine (yumuşak veya sert) bağlı olarak, oluklu bir hortumun dahil olmaması şartıyla, koruyucu kılıfın farklı yoğunluğuna sahip tellerin kullanılması gerekir. Üreticiler agresif ortamlara dayanıklı, sert ve yumuşak ürünler ve tel modifikasyonları üretirler.
Yerden ısıtma sistemleri için servo motorlar
Yerden ısıtmayı, otomatik modda bir servo (servo motor olarak da bilinir) olmadan nasıl ayarlamanın hiçbir yolu yoktur. Bu, ana amacı sıcak ısı taşıyıcısının arzını açmak ve kapatmak olan bir elektrotermal cihazdır.
Sızdırmaz bir silindir şeklindeki servo - elastik körüğün ana elemanı. Sıcaklığa bağlı olarak hacmi değiştirebilen bir madde ile doldurulur.
Termostatın sinyali alındıktan sonra güç verilen körük etrafında bir elektrikli ısıtma elemanı bulunmaktadır. Çalışmaya katıldığı zaman, silindirdeki madde ısınmaya ve genişlemeye başlar. Boyut olarak artan körükler, aşağıda bulunan çubuk üzerinde basınç uygular ve bu da soğutucu akışını kapatır. Bu cihazlar sadece termal enerji ve elektrik kullandığından, genellikle termoelektrik olarak adlandırılır.
Normalde kapalı ve normalde açık olan servolar vardır. İsimleri elektrik kesintisi sırasında vananın konumunu gösterir. İlk durumda, normal pozisyondaki vana açıktır ve sinyal alındıktan sonra kapanır. İkinci durumda, her şey tersine olur, önce kapanır ve açılır.
Uzmanlar, normal işletim açık servo motorları ev içi çalışma koşullarında kullanmanızı tavsiye eder. Bu seçim, bir cihaz arızası durumunda, soğutucunun sistem içinde dolaşımını durdurmayacağı ve çözülmeyeceği gerçeğiyle açıklanmaktadır.
Servolar nasıl bağlanır
Pratikte, monte edilen termostatın tipine bağlı olarak farklı servo motor devre şemaları kullanılır. Bu cihaz sadece bir ısıtma devresini kontrol ettiğinde, doğrudan belirli bir servo sürücüye bağlanır. Çok bölgeli bir termostat kullanırlarsa, teller belirli terminallere bağlanır.
Tellerin yerini ayarlamak için ılık su tabanının anahtarları monte edilmiştir. Çeşitli aygıtları bağlama ve bağlama genel işlevlerine ek olarak, aynı zamanda koruyucu bir rol oynarlar. Ayrıca bkz.: "Isıtmalı zeminin bağlanması için en uygun şema - doğru seçimi yaparız."
Tüm ısıtma devreleri kapalı konumda olduğunda, sirkülasyon pompasını kapatmak için bir komut alınır. Bir otomatik ısıtma kazanı kurulumu sağlandığında bu yöntem uygundur.
Geleneksel tasarımlı katı yakıtlı kazanlara sahip sistemlerde, pompaları kapatmalarına izin verilmez, aksi takdirde ısıtma yapısı patlayabilir. Bu durumda, sirkülasyon pompasının maksimum basıncından biraz daha düşük bir basınç göstergesine ayarlanan baypas ve baypas valfini monte edin.
Sistemde istenen değere ulaştıktan sonra (sadece az sayıda ısıtma devresi açık kalırsa), baypas valfi soğutma sıvısını geri dönüş borusuna kısmen sarmaya başlar ve tekrar kazana besler.
Yukarıdaki şema, herhangi bir ısıtma kazanları modeliyle çalışacaktır. Katı yakıt tertibatları için - bu, sistemi aşırı ısıtmamanın tek ve pahalı olmayan yoludur.
Isıtmalı zeminin debimetrelerle ayarlanması gerektiğinde, besleme manifoldunun otomatik tipte bir hava menfezine sahip olması ve bir tahliye vanasıyla bir geri dönüş analog baypasına bağlanması gerekir (bkz. "Bir ısıtmalı zemin için bir debimetrenin nasıl seçilmesi ve kurulması").
Özetle, sıcak zeminin nasıl ayarlanacağı ve soğutma sıvısının sıcaklığının nasıl ayarlanabileceği en basit seçeneğin el vinçlerinin montajı olarak adlandırılabileceği belirtilmelidir. Kullanımı daha konforlu olan otomatik regülasyon cihazlarıdır - sensörler ve servo sürücüler ile termostatlar. Taşma vanası ve anahtarlama düğümü de etkinleştirilmelidir.
Yerleşik su ısıtma sistemleri giderek daha popüler hale geliyor.
Birincil veya ikincil ısıtma olarak avantajlarından yararlanmak için, ılık su tabanını doğru şekilde ayarlayabilmek gerekir - hem ilk çalıştırma sırasında hem de sistemin çalışması sırasında çalışmasını kontrol etmek için.
İlk sistem başlangıç ​​kuralları
Sıcak su tabanını kurmak, kurulumdan sonraki ilk açılışından itibaren başlar. Bu, büyük ölçüde "kek" in güvenilirliğini ve dayanıklılığını belirleyen önemli ve önemli bir aşamadır. Böylece, doğrudan ısıtma sisteminin elemanlarının değil, aynı zamanda boruların ısısına temas eden tabanın (şap, zemin kaplaması) elemanlarının da bir "ayarı" vardır.
Sistemin ilk çalıştırılması kuru bir beton şap ile gerçekleştirilir (çimento-beton karışımları için normal ayar zamanı 17 ila 28 gündür).
Zaman tolere edilmezse, onarım ertelendi ve soğuk geldi, sistemin kademeli olarak çalıştırılması, soğutma sıvısının sıcaklığının günde 1 ° C'den fazla olmamasına izin verilir. Aynı zamanda, kademeli olarak ısınmak için şapı yere dökmeden en az 2 hafta almalıdır. Bu nedenle, son katın daha hızlı kurutulması, ısı şoku riskinin ortadan kaldırılması, gerilmelerin ortaya çıkması ve çimentonun çatlaması mümkün olacaktır.
Özellikle neme karşı hassas olan dekoratif bir kaplama (parke, laminat vb.) Yerleştirmeden önce şapın iyice kurutulması son derece önemlidir.
Sistemin yüksek verimliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için ılık su tabanlarını düzgün bir şekilde nasıl ayarlayacağımız sorusu, sadece ilk başlangıçta değil, aynı zamanda sistemin bir sonraki başlangıcından önce de her zaman acil kalmaktadır.
Havanın başlatılması ve sistemin soğutucu ile doldurulması ile birlikte gelir. Isıtmalı zeminler, sensörlü ve elektronik veya radyo kontrollü programlayıcılarla en son teknoloji ile donatılsa bile, bu sürece doğrudan insan katılımı olmaksızın tamamlanmamıştır.
Bu, ılık su zeminlerinde manuel ayarlı bir çeşittir.
Yerden ısıtmanın bağımsız veya tamamlayıcı bir radyatör olarak kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, ısıtmalı zemine başlamadan önce, dağıtıcı kolektördeki tüm vanaların ve vanaların kapalı olduğundan emin olun - hem tedarik hem de geri dönüş için.
Yerleşik ısıtma bir ilave olarak kullanılıyorsa, su tabanının tüm halkalarını bloke ederseniz, önce ana ısıtma sistemini soğutucu ile doldurmalısınız.
Ardından, sirkülasyon pompasını minimum hızda açarak ve devrenin hava fişleri oluşturmadan yavaş yavaş suyla dolmasını sağlayarak, bir döngüde besleme ve geri dönüş akışını açmanız gerekir. Bu, ılık su tabanının nasıl kurulacağının temel kuralıdır. Hava, manifold üzerindeki havalandırma deliğinden havalandırılacaktır.
Kazan, sıcaklığın en fazla 40⁰⁰ olarak ayarlanmasıyla ısınmaya başlayabilir. Sıcak suyun akışını açık döngü içine ve dönüş hattındaki sıcak suyun geri dönüşüne kontrol etmek gerekir. Her şey normalse, test edilen devre iyi çalışır, üzerindeki besleme ve dönüş vanaları üst üste gelir ve tüm işlemler bir sonraki devre ile tekrarlanır. Ve böylece sistem doldurulana ve havalandırılana kadar.
Bir sonraki aşamada, ılık su tabanını doğru bir şekilde ayarlamadan önce, özellikle modern otomasyon (kontrolörler, regülatörler ve servo sürücüler) kullanılmadan manuel regülasyon durumunda tüm vanaları tamamen açmak ve sabır gerekir. Su ısıtmalı zeminlerin, anında yapılan ayarlara tepki vermeyen bir atalet sistemi olduğunu hatırlamaya değer. Sistemin her devredeki sıcak çalışma modunu ısınmasını ve değerlendirmesini beklemek gerekir.
Sıcak su tabanını ayarlama
Sıcak su tabanını bir kollektör yardımı ile manuel olarak nasıl ayarlayacağınızı tahmin etmek zor değildir.
Isıtılan zeminin girişe ve dönüş borusuna olan tüm ilmekleri, dağıtım manifolduna sarılır. Toplayıcıya gelen sıcaklığın ve buna bağlı olarak soğutma sıvısı döngülerinin sıcaklığı aynı olacaktır.
Ancak ilmeklerin her birinin çıkışında su sıcaklığı farklılık gösterebilir. Döngünün uzunluğuna ve diğer faktörlere bağlıdır.
İstenen sıcaklığa bağlı olarak ve oda ısısını ve ısı transferini istenilen konforda sağlamak için, su zemini ısıtma tarak ayarı yapılır. Böylece, döngüye giren su miktarını ve buna bağlı olarak ısı transferinin yoğunluğunu ve sonuç olarak döşeme kaplamasının ısıtma sıcaklığını değiştirebilirsiniz.
Isıtmalı zeminin sıcaklık rejiminin manuel kontrolü iki şekilde gerçekleştirilebilir:
Kontrol vanaları ile manipülasyonlar yardımı ile. Aynı zamanda, sadece kişinin kendi duygularına odaklanmak zorundadır. Dışardaki hava değişebilir olduğunda, vanalar sık ​​sık çevrilmelidir.
Sıcak su tabanındaki debimetrelerin ayarlanması. Bu yöntem aynı zamanda vinçlerin manipülasyonunu da içerir, ancak sistemin konfigürasyonunu büyük ölçüde basitleştirir. Akışölçerler, her ilmeğin girişindeki manifold üzerine monte edilir. Aynı zamanda, debimetreler arasındaki okumalarda izin verilen fark 0,3 ila 0,5 litre arasındadır.
Sıcaklık kontrol otomasyonu
Isıtma sisteminin manuel olarak kontrol edilmesi ve ayarlanması elverişli olmadığı için, buradaki soru otomatik hale getirilerek ılık su tabanının nasıl ayarlanacağı sorusu ortaya çıkmaktadır.
Bu amaçla, kullanılabilecek cihazlar:
kontrol cihazları olarak, odadaki yerdeki veya hava sıcaklığı sensörlerinden gelen değerleri dikkate alarak sıcaklığı kontrol eden termostatlar ve termostatlar;
Döngüye giren soğutucu miktarını azaltmak veya arttırmak için kullanılan aktüatörler olan servo sürücüler.
Termostatlar (termostatlar) mekanik ve elektronik olabilir. İlk tip en ucuz ve güvenilirdir. Gerekli sıcaklık aralığının manuel ayarlandığını varsayar. Su ısıtmalı zeminin elektronik regülatörü, birkaç parametreyi bir kerede kontrol etmenize ve hatta ısıtma sistemini programlamanıza izin verir (modelin özelliklerine bağlı olarak, belirli bir bölgedeki sıcaklığa, günün saatine, vs. göre). Bunlar daha pahalı cihazlar.
Sıcak su tabanının çalışma şeklinin düzenlenmesi, ısıtma verimliliği, güvenilirlik ve ekonomi ve bir kişi için konforlu koşullar sağlayan zorunlu bir süreçtir.
Su yalıtımı yapılmış zeminlerin sıcaklığının iç mekanda ayarlanması iki şekilde gerçekleşir. İlk yöntem, bir ısıtılmış zeminin konturuna akan soğutucu akışkanın sıcaklığını ayarlamaktır. İkinci yöntem, ısıtılmış bir zeminin konturuna giren soğutucu akışının tamamen durmasıdır.
Odanın sıcaklığını ayarlamak için birkaç yol var. En basitiyle başlayalım. En kolay yol, ısıtmalı zemin sisteminin montajı için 90-95 dereceye kadar çalışma sıcaklığına sahip boruların kurulmasıdır.
Bu durumda, pompa ve çek valf, besleme sistemine kurulur ve fatura termostatı, pompanın bağlı olduğu dönüş zemin toplayıcısına monte edilir. Aynı zamanda sıcak zeminlerde yüksek sıcaklıkta bir ısı transfer sıvısıdır. Uygulamada, 70-85 derece.
Aynı zamanda, sıcaklık zeminden çıkarılır ve soğutulmuş bir dönüş akışı gelir. Odanın ısınması nedeniyle dönüş sıcaklığı arttığında termostat, pompayı kapatır ve soğutma sıvısı akışı durur. Sistem bekleme modunda.
Daha sonra, katlar ısı verir, sıcaklık düşer, termostat pompaya döner ve sisteme yeni bir sıcak ısı taşıyıcı grubu sağlar. Pratik gösterdiği gibi, bu bir odanın sıcaklığını ayarlamak için en ucuz ve en güvenilir sistemdir.
Sıcak zeminlerin sıcaklığını ayarlamak için bir sonraki yöntemde, pompayı beslemek için ısıtmalı zemin sisteminin önüne üç yollu bir vana veya bir karıştırma vanası yerleştiriyoruz. Bu yöntemle üç yollu vana sayesinde, soğuk dönüşün sıcak akışa karışması söz konusudur. Soğutucunun istenen sıcaklığa kadar seyreltilmesi söz konusudur.
Üç yollu bir vana ile, yerden ısıtma ısısı manuel veya bir servo ile kontrol edilir. Karıştırma vanaları, sıcaklığı önceden ayarlanmış bir hıza göre düzenler. Bu üç yollu vanada istediğiniz gibi dönüş yapabilirsiniz. Ancak karıştırma vanası daha dikkatli yapılandırılmalıdır.
üç yollu karıştırma vanası
Buna ek olarak, bir karıştırma vanası kullanarak, apartmanda yerden ısıtma tesis edebilir ve komşularına zarar vermeden merkezi ısıtma sistemine bağlayabilirsiniz.
Bir sonraki yöntem, bir karıştırma modülünü kullanarak sıcaklığı ayarlamaktır. Bu modülde bir durumda tüm gerekli öğeler toplanır. Gibi üç yönlü vana, pompa, baypas, termometre, termostatik kafa ve maksimum sıcaklık anahtarı.
Bu modüller pahalıdır, ancak çok etkilidir. Ancak gerçek şu ki, bu modüller, tüm ısıtma sistemi Avrupa modeline göre monte edildiğinde çalışır. Bu durumda, ısıtma sistemi sıcak suyu ısıtmak için en az 65 derecelik bir sıcaklığı korur.
Ancak yerden ısıtmada, alt mod modülü, önceden ayarlanmış olan parametrelere göre seyreltilmiş soğutucuyu besler. Ancak genellikle kazan tarafından üretilen ısıtma sistemlerinin ayarlanması vardır. Hangi rahatsız edici sıcaklık kaosuna yol açar.
Ve yerden ısıtma sisteminin sıcaklığını ayarlamak için en gelişmiş yöntem, bir odadaki ısıtmalı zemin dağıtıcısına ve oda termostatına bir servo monte etmektir.
Oda termostatı servoya komut verir, gerektiğinde açılır ve kapanır. Böylesi bir sistem, çapraz karıştırmalı bir modülle bile üç yollu bir valf ile bile doğaçlama bir kolektörle bile çalışabilir. Sorunun fiyatı senin fırsatın.
Su yerden ısıtmanın sıcaklığını ayarlama yöntemleri
Yerden ısıtma sistemi, özellikle soğuk bir son kaplama ile uygun bir cihazdır. En basit olanı su ısıtmalı zeminin tasarımıdır, bunun etkinliği onay gerektirmez. Bununla birlikte, böyle basit bir sistemin bile çalışma modları bazen değişiklik gerektirir: sıcaklığı ayarlama, ısıtma ortamı ısıtmasını artırma veya azaltma. Su tabanının sıcaklığının regülasyonu nasıl yapılır ve bunun için hangi yöntemler vardır, daha detaylı inceleyelim.
Sistemin sıcaklık rejimindeki değişiklikler
Otomatik sıcaklık kontrolüne sahip ısıtmalı zemin sisteminin elemanları
Su tabanının optimum ısıtmasını ayarlamak çeşitli yollarla gerçekleştirilebilir. Ayarlar, ekipman kullanımı, karmaşık kontrol şemaları ve diğer nüansların varlığı farklıdır. Ayarlama konsepti, aynı zamanda zemin ısıtmasına bağlı olarak, odadaki konforlu bir hava sıcaklığını ayarlayan ve kontrol edilen ve sıcaklığını koruyan taban sıcaklığını değiştirmeyi içerir. Ayarlama şu şekilde yapılabilir:
ısı kaynakları (düşük sıcaklık);
grup veya bireysel karakterin karışma randevusu knot;
belli bir sıcaklığı destekleyin;
ekipman sensörleri kullanarak.
Münferit karıştırma üniteleri ile grup grupları arasındaki fark, birincinin doğrudan kollektöre bağlı olması ve bu nedenle modun değişmesi ve sadece bir alanda ayarlanmasıdır, gruplar çeşitli bölgelerde ısıtma ve soğutmayı kontrol edebilir.
Su tabanının sıcaklığının ayarlanması da bölünmüştür. Aşağıdaki şekillerde uygulanabilir:
Manuel hariç tüm tipler otomasyon ve cihaz kullanımını ifade eder. Bir yerden ısıtma ölçeri ayrıca, eğer sahibi sadece belirli bir sıcaklık rejimini sürdürmekle kalmayıp aynı zamanda maliyetten tasarruf etmek istiyorsa da önemlidir. Bir akış ölçer ile donatılmış bir kolektör, sistem yeterince ısıtılırsa, soğutucunun akışını durduran bir cihazdır. Ekipman seçimi oldukça zengindir, çıkış sayısı 2 ile 12 arasında değişir, fiyatı 50 dolardan.
Su tabanlarının sıcaklık rejimini düzenlemek için teknikler
Daha önce de belirtildiği gibi, odada rahat bir sıcaklığın korunmasını sağlamak için birçok seçenek vardır. Her birini inceleyelim.
İşlem, termal kafalarla gerçekleştirilir (sıradan bir musluk gibi). Otomatik cihaz gerektirmez. Termal kafa montajı ters kolektörde yapılır ve beslenir. Süreç, borulardaki hava yokluğunda her ilmek döngüsünü doldurduktan sonra gerçekleştirilir. İlk olarak, ana sistem doldurulur, daha sonra doldurmak için döngünün ileri ve geri yönünü açar / kapatır, hava kanaldan geçmelidir, aksi takdirde zemin beklendiği gibi ısınmaz.
Bir döngünün dolaşımını başlatmak, sıcaklığı kontrol edin - her yerde aynı olmalıdır. İlk döngüyü kapatın ve bir sonraki sayfaya geçin. Bu şekilde tüm döngü döngüleri kontrol edilir. Tabii ki, ısı / soğuğu sadece el ile belirlerken, her döngünün sıcaklığının mükemmel uyumunu elde edememek için, bazen genel sonuç yalnızca bir saat sonra görülebilir - sistemin ataleti kendini hissettirir.
Bu önemli! Sıcaklık koşullarının kurulumunun manuel versiyonu ile sistemin olası dengesizliği. Bu nedenle, bazen ısıtmanın tamamen yeniden ayarlanması için uzmanları çağırmanız gerekir.
Bir kerede birkaç tesiste ısıyı korumak gerektiğinde kullanılır. Bu, sonucun doğruluğunu garanti eden ve daha fazla kontrol konforu sağlayan otomatik cihazların kullanımını ima eder. Ayar, ısı kaynağında ve aynı zamanda karıştırma düğümlerinde, tüm binayı kapsayan "sabit" veya "iklim kontrolü" prensibinde gerçekleştirilir.
Sabit prensibi, iki veya üç yollu vanalara monte edilen termal kafalar kullanılarak gerçekleştirilir. Algılama sistemi daima bir sıcaklık ayarını önceden koruyacaktır. Büyük üniteler, sıradan cihazlar olmak üzere küçük üniteler için elektrikli sürücüler ile donatılmıştır.
"İklim kontrolü" prensibine göre ayarlanabilen su ısıtmalı zemin, sisteme takılı olan otomatik sensöre bağlıdır. Toplam ortam sıcaklığının ayarlanması ortaya çıkıyor ve bu nedenle her şey otomasyon ile kararlaştırılıyor. “Akıllı” sistem, termal modunu açığa çıkaran ve belirtilen süreyi koruyan hesaplamalar yapar. Bu, suyun sıcaklığını, havadaki havayı hesaplayarak, tabloya uygunluğu hesaplayarak yapılır ve daha sonra makine, oda için optimum sıcaklık geçişini hesaplar.
Bu önemli! Grup ayarlama yöntemleri uzak versiyona başvurur ve bir kişinin sürekli olarak var olmasını gerektirmez.
Kural olarak, bu seçenek tek bir odada rahat bir mikro iklim sağlamak için uygundur. Bu durumda, hava sıcaklığı belirlenir, daha sonra zemin ısıtılırken, sensör her bir bölgeye (oda) monte edilerek ayar sağlanır. Grup ayarlama seçeneği bir başkasının yerine geçmez, çünkü ilk durumda sistem tüm evi kapsayacak şekilde çalışır, “tek ritim” ile çalışır, ikinci durumda her bir bölge su tabanının kendi sıcaklık rejimine sahiptir, ki bu herhangi bir başka sıcaklıktan farklı olabilir - sıcaklık farkı Kontürler bazen oldukça önemlidir, bu nedenle düzenleme sıcaklık sensörlerini ayrı ayrı monte etmek gereklidir.
İkincisine gelince, bir su tabanının sıcaklık rejiminin düzenlenmesinin karmaşık bir çeşidi, doğru grup ve bireysel kombinasyon kombinasyonu ile elde edilir. Bu tür bir işi bağımsız olarak yapmak oldukça zordur, özellikle de belirli bir beceri yoksa - büyük bir sıcaklık farkı sistemin tamamında bir arızaya neden olabilir, bu nedenle yapının tam olarak yeniden yapılandırılması gerekecektir ve bu da ek maliyetler gerektirecektir.
Kendi ellerinizle sıcak bir döşeme sistemi düzenlenmesi durumunda, su ısıtmalı zeminin sıcaklığını ayarlamak için en basit ve en etkili yol, manuel bir versiyon olan musluklar kullanmaktır. Kurulum herhangi bir profesyonel beceri gerektirmez ve onlarla çalışmak oldukça uygundur: açmak soğuktur, kaynar suları sistem boruları ile kapatmak sıcaktır. Basitliğe ek olarak, yöntem ekonomik uygulama ile karakterize edilir ve musluklar çocukların onlara ulaşabileceği yerlerde bulunursa, kaotik bir şekilde burulma olasılığını önleyecek özel koruma ile donatılmış termal kafalar vardır.
Sonraki MakaleLinolyum için ne tür bir boya en uygun - tipler ve özellikler
Odanın dekorasyonunda parke için porselen taşların kullanılması modaya dönüştü ve bu doğal bir durum. Doğal ahşaba görsel bir benzerlik ile, malzeme farklı stil yönlerinde iç tasarımları uyumlu bir şekilde tamamlayan kiremit özelliklerini korur.
En iyi seramik veya laminat nedir?
Seramik karoların çeşitliliği arasında porselen karo, yüksek aşınma direnci ve dayanıklılık ile karakterizedir. Porselen kumtaşının ayırt edici özelliği, doğal taştan daha güçlü olmasıdır.
Yerden ısıtma: kurulum özellikleri
Ülkede kendi elleriyle sıcak bir zemin nasıl yapılır
Çoğu insan önce mağazaya gider, oradaki fayansı seçer ve sonra binalarına nasıl yerleştirileceğini düşünür. Ve yerine 1 metre koridor genişliği, 50 cm veya 33 cm 3 karoların 2 karo alırken, bunlar 2 40 cm fayans ve parçalar halinde başka kesim koymak için çalıştıklarını, örneğin, çıkıyor - sadece çünkü onlar başka boyutların varlığını düşünmedi.