NLB SERİSİ BETON KÖŞKLER - Panel Elektrik
TEDAŞ – MYD/2000-36.A şartnamesine göre BS – 35 betondan üretilen NLB serisi monoblok beton köşkler, açık alanlarda modüler hücreler ve diğer orta gerilim şalt ve dağıtım ürünleri için 36 kV’a kadar sekonder dağıtım sistemlerinde kullanım amacı ile tasarlanmış ürünlerdir.
2014 Yılı başından itibaren üretimine başladığımız monoblok beton köşkler;
Hızlı montaj ve devreye alma kolaylığı sağlayacak yapıdadır.
Köşkler Genel Olarak :
Yüksek gerilim anahtarlama üniteleri bölümü, arta gerilim dağıtım transformatör bölümü, alçak gerilim dağıtım panosu bölümünden oluşmaktadır. Her bölümün kendisine ait birbirinden bağımsız erişim kapıları ve havalandırma panjurları bulunmaktadır.
Sistemin Avantajları :
Her türlü zeminde temel ihtiyacı yoktur.
36 kV tek damarlı 240 mm2 kablonun en küçük kıvrılma yarı çapına uygundur.
İç ark oluşumunda maksimum operatör güvenliği
Kompakt ve estetik yapı Taşıma kolaylığı
Projelerde geniş çözüm imkanı
Fabrika ortamında yapılan testler ile yüksek kalite
NLB Serisi Monoblok Beton Köşkünün üretiminde kullanılan beton kalitesi TS 500 standartlarına göre C35’dir. Dış yüzeyler standart olarak Ral 5800 kodlu renkte silikon esaslı grenli dış cephe boyası ile boyanmaktadır. Kullanıcının ihtiyaca ve yerleşim planlarına göre uyum açısından farklı renk seçenekleri de sunulmaktadır.
Monoblok köşkün alt kısmında bulunan kablo galerisi bölümünde mukavemetli zayıflatılmış kablo giriş deliklerinden merkez içine istenilen yönde ve miktarda kablo giriş ve çıkışı sağlamaktadır.
Monoblok beton köşkün tasarım ve imalatı işletme koşullarındaki en zor şartları göz önüne alınarak, basınç dayanım ve yer sarsıntısı hesaplamaları ile yapılmaktadır. Tüm bölümlerin ölçüleri; AG şalt teçhizat ile transformatör imalatçılarının tavsiyeleri ve ilgili şartnamelerine göre gerekli emniyet mesafeleri belirlenmektedir.
Bölümlerde 220V aydınlatma tesisatı standart olarak bulunmaktadır.
Merkezlerin enerji altındaki bölümlerinde erişim ve temasa, hareketli bölümlerinde ise dokunmaya, toz ve suya karşı IEC 60529’a uygun olarak sağlanmaktadır. Beton köşk su geçirmez olup, havalandırma panelleri iP 23 koruma derecesine uygun olarak üretilir.
Gövdenin güvenli bir şekilde taşınabilmesi için dört köşesinde kaldırma pimleri bulunmaktadır. Toprak altında kalan kısımları siyah renkte yalıtım malzemesi ile kaplanmıştır. Verilen temel detayına uygun olarak hazırlanan zemin üzerine monte edilir. Havalandırma panelleri bölümünün kapılarında filtre amaçlı alüminyum genişletilmiş sac kafes içeriden ve dışarıdan gelebilecek darbelere karşı dayanıklı olarak üretilmektedir.
Özel projelerde kullanılmak üzere farklı boyutlarda kapı üretimimiz mevcuttur.
Beton Köşk içerisindeki modüler hücreler, ara bölmeler, kapılar, havalandırma panelleri, montaj kaideleri ve tüm metal aksamlar potansiyel dengeleme barasına bağlanmıştır. Topraklama barasının dış topraklama sistemine bağlantısı kullanıcı tarafından yerinde yapılmaktadır.
NLB Tipi Kompakt merkezlerinde kablo galerisi 36 kV gerilim seviyesinde 1×240 mm2 XLPE kablonun en küçük kıvrılma yarı çapına uygundur.
İşletme Tipi: Dışarıdan – içeriden işletmeli tip
Testler: Köşkler ilgili standart ve şartnamelerde belirtilen rutin testleri yapıldıktan
sonra sevk edilmektedir. Köşklerin, meydana gelebilecek iç ark arızalarına karşı dayanıklılığını gösteren akredite laboratuarlarında yapılmış tip testleri mevcuttur.
Koruma Sınıfı: Gerilimli ve hareketli bölümler, toz ve suya karşı IEC 529’a göre IP35 koruma sınıfındadır.
Oturma Alanı (m2)
NLB B250 2.500 2.500 3.500 6.250 ~10.000
NLB B310 3.100 2.500 3.500 7.750 ~13.000
NLB B430 4.300 2.500 3.500 10.750 ~16.000
NLB B525 5.250 2.500 3.500 13.125 ~18.000
NLB B645 6.450 2.500 3.500 16.125 ~19.000
NLB B730 7.300 2.500 3.500 18.250 ~22.000
Anma Gerilimi 12-36kV
Maksimum Meyan Gücü (kVA) 1600
Mahfaza Sınıfı (IEC s2271 - 202·a Göre) 10 K
İç Ark Dayanımı (Erişim A ve Erişim B'ye Göre) 16kA - 1 sn
Uygulanan Standart IEC 62271 - 202
Koruma Sınıfı iP 23 D
Maksimum beyan gücü, mahfaza sınıfı dikkate alınarak kompakt merkezde kullanılacak en büyük güçteki dağıtım transformatörünün gücünü belirler.
TAŞIMA VE İNDİRME TALİMATI
Vinç kolu ne kadar uzun olursa vincin hareket kabiliyetinin ve taşıma darasının unutmayınız.
Köşkün dört kenarında bulunan mapa deliklerine köşkün içine konulmuş olan kaldırma mapalarını (pim) deliklere tam olarak yerleştirdikten sonra vincin halatları (zincirleri) ile irtibatlandırınız.
Köşkü sarsmadan hazırlanan temel çukurundaki kaideye koyunuz.
Köşklerin çatıları sökülebilir özelliktedir, çatı mapalarını kullanarak çatıyı kaldırabilirsiniz.
Köşk içerisinde bulunan indirme – kaldırma ve kullanma talimatların ız inceleyiniz.
NLB BETON KÖŞK TEMEL ÖLÇÜLERİ
Köşk Taban Ölçüleri (mm) GxU
Kazı Ölçüleri (mm) GxUxY
Beton Temel Ölçüleri (mm) GxU
NLB B250 2500x2500 3500x3500 3000x3000
NLB B310 2500x3100 3500x4100 3000x3600
NLB B430 2500x4300 3500x5300 3000x4800
NLB B525 2500x5250 3500x6250 3000x5750
NLB B645 2500x6450 3500x7450 3000x6950
NLB B730 2500x7300 3500x8300 3000x7900
NL8 Serisi trafo merkezleri orta gerilim şebekeleri için, içeriden işletmeli trafo merkezidir. Çeşitli OG Elektrik dağıtım konfıgürasyonlarının ve 2 adet 36 kV 800 kVA trafoyu ve panoyu barındırabilen monoblok yapı özelliğindedir.
TEDAŞ MYD-2006-053 şartnamesine uygun monoblok olarak imal edilen trafo merkezleri gövde bölümünde 8S35, çatıda ise 8S40 beton kullanılmıştır. Ayrıca köşklerin su geçirmezlik özelliği titizlikle sağlanarak gerekli sızdırmazlık testleri yapılmıştır.
Sahaya montajı yapılabilecek halde park ve bahçelere, meydanlara, yol refüjlerine konulmasına uygun dizayn edilmiştir.
Bağımsız kapaklı, havalandırma sistemli ve girişleri bulunan desteklenmiş beton monoblok gövde Komple gaz izoleli OG anahtarlama cihazları OG/AG trafoları : 36 kV 1000 kVP!.ya kadar 1 adet 36 kV 800 kVA’ya kadar 2 adet
OG ve AG doğrudan kablo bağlantıları
Aydınlatma ve yardımcı servisler
Mükemmel çevre uyumu
Her türlü çevre koşullarında sorunsuz işletme
Yüksek nem oranlarında dayanım
Az ya da hiç bakım gerektirmeyen ekipman kullanma
Standardizasyona uygun malzeme kullanımı
Seri üretim ve kısa teslim süreleri
KONFİGÜRASYON TİPİ : NLB – TİP1
1000 kVA’A kadar 1 trafolu
1 Giriş -1 Çıkış -1 Trafo Koruma Fonksiyonlu OG Hücreler
1 Alçak gerilim panosu
KONFİGÜRASYON TİPİ : NLB – TİP2
800 kVA’kadar 2 trafolu
1 Giriş -1 Çıkış – 2 Trafo Koruma Fonksiyonlu OG Hücreler
2 Alçak gerilim panosu
HMH Serisi Hava yalıtımlı Hücrelerin üretiminin başladığı 2003 yılının başından bugüne kadar pazara sunulan kalite onaylı hücrelerin sayısı 64.000’i bulmuştur. Tüm referanslarımızı katalogda sunmanın olanaksızlığından dolayı, sonraki sayfada önemli referanslarımızdan bazılarını bulabilirsiniz.
TEDAŞ MYD ŞARTNAMESİ
Tedaş MYD Şartnamesi
TİP-1A TİP-1B TİP-1C TİP-1D
TİP-2HAD + TİP-2T