Kontrol Panelleri | Ontrol TR
Home » Vocabulary » Kontrol Panelleri
R/MIO serisi modülleri dokunmatik ekranlı R-ION oda kontrol cihazları için ekonomik ve esnek giriş/çıkış imkânları sağlamaktadır.
Bu kombine kullanım sayesinde duvar ünitesindeki bağlantı basitleşmekte, kablaj ve bağlantı yoğunluğu kontrol edilen cihazın yakınında toplanabilmektedir. Ayrıca 230VAC besleme sayesinde sahada ilave trafo veya güç kaynağı kullanım ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.
R/MIO giriş/çıkış modülü bağımsız bir iletişim imkânına sahip değildir, sadece R-ION ile kullanılabilir.
3-hızlı fan kumandası için 3 röle çıkışı mevcuttur.
Cihazda esnek kullanıma imkân veren 4 adet triak çıkışı bulunmaktadır. Bu sayede on/off, termoelektrik veya yüzer kontrollü vanalar ya da harici röleler rahatlıkla sürülebilir
Termoelektrik vana motorları kullanıldığında PWM türü (darbe genişliği modülasyonlu) çıkış vermek mümkündür.
Yüzer kontrol için triaklar çiftler halinde kullanılmaktadır.
Triaklar birbirlerinden bağımsız olarak, farklı fonksiyonlarla sürülebilir. Ancak iç bağlantılar nedeniyle tüm yükler aynı gerilimden beslenmektedir.
Oransal vana motorları ya da fan kontrolü için iki adet 0-10VDC çıkış mevcuttur.
Opsiyonel 24VAC trafolu modelde, oransal vana motorları için ayrıca besleme de sağlanmaktadır.
İlave röle çıkışı
Bir adet 230VAC / 10A kapasiteli röle çıkışı bulunmaktadır. Elektrikli ısıtıcı veya diğer kontroller için serbestçe kullanılabilir.
İki adet gerilimsiz kontak bağlanabilir dijital giriş temin edilmiştir. Pencere kontağı, hareket dedektörü vb. uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilir.
Saha cihazları için güç çıkışı
Bazı modellerde saha cihazları (örneğin vana motorları) beslemesi için ilave 24VAC çıkış bulunmaktadır.
Şerit kablo ile cihaza bir adet RK4 modülü bağlandığında serbestçe kullanılabilir 4 röle çıkışı ilave olarak kullanılabilir.
R/MIO EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Sertifikası
Çalışma gerilimi 230 VAC, 50/60Hz
Güç tüketimi 1VA maks
Kontak gücü 5 A, 230 VAC
%5...%95 rh, yoğuşmasız
Bağlantı Soketli klemens, maks 1 x 2.5mm²
114 x 69,9 x 39,5 mm (klemensli)
35 mm DIN ray montajına uygun
EN 60529' a göre IP00 (Pano içi kullanım onerilir)
FR 2 Data Sheet
FR 2 Teknik Katalog
Bilgisayar bağlantısı USB
Seri bağlantı RS485 - RS232 - Logic 5V
Seri bağlantı hızı 115200 baud maksimum
Güç tüketimi USB < 100mA
Soketli klemens, maks 1 x 2.5mm²
9 Devre d-sub konnektörlü çapraz kablo
83.80 x 63.60 x 32.30 mm (klemensli)
USB-COM Teknik Katalog
860 adet 83 EUR
Fan-Coil çoklama modülü
FR-4 Data Sheet (English)
205 adet 71 EUR
Fan-Coil çoklama kartı
423 adet 48 EUR
USB Seri port dönüştürücü
56 adet 69 EUR
RS485 - TCP/IP Çevirici
12 adet 374 EUR
1 adet 447 EUR
158 x 90,3 x 51,2 mm (klemensli)
Koruma standardı EN 60529' a göre IP00 (Pano içi kullanım onerilir)
FR 4 Data Sheet
FR 4 Teknik Katalog
RK-4 4' lü röle modülüdür ve içerisinde birbirinden tamamen bağımsız 4 adet röle bulunmaktadır. Uygulanan giriş sinyaline göre bu rölelere istendiği gibi kumanda edilebilir. Her rölenin hem kapalı hem açık kontağı çıkış klemenslerine bağlantı yapılarak kullanılabilir.
RK-4' ün çalışması için öncelikle besleme klemensinden yukarıda belirtilen değerlerdeki besleme gerilimi cihaza uygulanmalıdır.
RK-4 için iki temel kullanım şekli vardır.
Birincisi; ONTROL ürünlerinden P-ION, R-MIO, R-TIO ve M-TIO ile direkt bağlantı yapılarak kullanımdır. Bu kullanımda, RK-4 ile birlikte verilen orijinal şerit kablo cihazların altındaki 10 pinli alt bağlantı konnektörüne takılır ve başka bir sinyal bağlantısı yapılmaz.
İkincisi; bağımsız üniversal kullanımdır. Bu kullanımda, 4 adet bağımsız girişe uygulanan giriş sinyaline göre ilgili çıkış kontağı konum alır.
Herhangi bir giriş için, giriş sinyalinin hiç olmadığı veya yukarıda belirtilenden düşük değerlerde olduğu durumlarda ilgili röle pasif durumdadır.
Belirtilen değerlerdeki giriş sinyali uygulandığında ilgili röle diğerlerinden bağımsız olarak çeker ve kontaklar konum değiştirir.
RK-4 Teknik Katalog
RK-4 Data Sheet
RK-4 EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Sertifikası
28 adet 366 EUR
L-ION kontrol panelleri, dijital kontrol teknolojisi ile ısıtma-soğutma - havalandırma (I.S.H.) sistemlerinin daha hassas ve verimli çalıştırılabilmesini sağlar. En üstün sistem performansına ulaşmak için çeşitli kontrol stratejileri seçilebilir.
Analog girişlere PT1000 tipi sıcaklık duyar elemanlar ya da 0-10 Vdc sinyal çıkışlı ölçüm cihazları bağlanabilir. 13 bit A/D çevirici ile okunan girişler en fazla saniyede bir tazelenmektedir. Bütün duyar elemanlar için ayrılan ikişer klemens sayesinde kabloların ortaklanarak bağlanmasına gerek kalmamıştır. -EP modellerde ilave bir ayar potansiyometre (1-11 kOhm) girişi sayesinde uzak bir yerden sıcaklık ayarlanabilir. Dijital girişler sistem devrede, donma koruması, acil stop ve yangın senaryoları için tanımlanabilir. Modbus’lı modellerde ilave olarak filtre kirliliği gibi bilgileri bina otomasyon sistemine aktarabilir.
Analog çıkışlar, vana ya da damper motorlarının konumlandırılmasında ya da buharlı nemlendirici, frekans invertörü gibi cihazların kumandasında kullanılır. -EF modeller 24VAC yüzer kontrol motorları sürecek triyak çıkışlara sahiptir. -EP modeller ise 0/2...10VDC oransal kontrol çıkışına sahiptir. Dijital çıkışa sahip modeller 24 VAC röle üzerinden kontaktör bobini sürebilir.
L-ION, ISH sistemlerine yönelik olarak çok çeşitli kontrol senaryolarını gerçekleştirmek üzere tanımlanabilir. Sınırsız bellek koruması sayesinde cihaz ofiste programlanıp şantiyeye tak-çalıştır şeklinde hazır olarak gönderilebilir. Dört ayrı kontrol senaryosu sayesinde L-ION dört bağımsız sisteme kadar kumanda edebilir. Örneğin bir klima santralinde sıcaklık ve nem kontrolü yapılabilir. Dört eşanjörün çıkış sıcaklıklarına göre 4 ayrı vana kontrol edilebilir. Her kontrol senaryosunda oransal+integral (PI) kontrol, alt ve üst limit sınırlamaları, denkleştirme, kaskad kontrol gibi gelişmiş işlevler tanımlanabilir. Ardışıl kontrol sayesinde ısıtıcılar, karışım damperleri ve soğutucuları sıralı olarak çalıştırmak mümkündür. Tanımlamalar cihazın üzerindeki gösterge ve tuş takımı ile yapılır. Bütün parametreleri sıfırdan tanımlayarak istediğiniz uygulamaya uyarlayabileceğiniz gibi önceden tanımlanmış standart senaryolardan birini de seçebilirsiniz. Senaryo seçimini takiben otomatik olarak belirlenen parametrelerde uygulamanızın özelliklerine göre değişiklik de yapabilirsiniz.
-M modellerde haftalık programlar yaparak cihazın çalışma saatlerini belirlemek mümkündür. Diğer modellere harici bir program saati dijital girişten bağlanabilir.
-M modelleri RS485 üzerinde Modbus RTU protokolü sayesinde Bina Otomasyon Sistemine bağlanabilir. Bütün otomasyon markaları tarafından desteklenen bu protokol sayesinde klima santrali gibi paket cihazların kontrolü otomasyon markasından bağımsız olarak çözülebilir.
Sistemde oluşan arıza, hata ve alarm durumları hafızaya sıralı bir şekilde kaydedilir. Bu sayede sistem normale dönse bile teknik servis geçmişte oluşan arızaları analiz edebilir.
L-ION-EF21 Teknik Katalog
L-ION-EF33 Teknik Katalog
L-ION-EP33 Teknik Katalog
L-ION-EP44-M Teknik Katalog
L-ION Kullanım Kılavuzu
L-ION Mühendislik Kılavuzu
L-ION-EP Uygulama Şablonları Bağlantı Şemaları (Türkçe / English)
L-ION-EF Uygulama Şablonları Bağlantı Şemaları (Türkçe / English)
L-ION Uygulama Notları: Üfleme Havası Kontrolü
L-ION Uygulama Notları: Dönüş Havası Kontrolü
L-ION Uygulama Notları: Eşanjör kontrolü
L-ION-EF21 Data Sheet (English)
L-ION-EF33 Data Sheet (English)
L-ION-EP33 Data Sheet (English)
L-ION-EP44-MM Data Sheet (English)
L-ION User Manual (English)
L-ION M Engineering Manual (English)
Dijital uyarlanabilir kontrol paneli
L-ION Engineering Manual (English)
L-ION-EP34-M Data Sheet (English)
7 adet 366 EUR