Push-in Teknolojisi Evrenselleşiyor
Push-in teknolojili klemensler yoğun rağbet görüyor. Bu bağlantı teknolojisi artık miliamperlik sinyal iletiminden yüksek akımlı güç beslemesine kadar elektrik tesisatının her noktasında kullanılabiliyor. Phoenix Contact, yeni mikro klemensleriyle klemens portföyünü daha küçük modellerle genişletti.(Şekil 1, ana resim).
Clipline Complete modüler klemens serisi , yalnızca 0.14 ila 16 mm² arası küçük ve orta kesitli kablo kesitlerini kapsamaz. Phoenix Contact, geçtiğimiz yıllarda tanıttığı, yeni PT-Power 150 klemensi ile, 309 A ve 150 mm² kesitli kablolarda bile kablajın alet kullanmadan yapılabileceğini kanıtlamıştır (Şekil 2). Bu kesitlerde bağlantı, bundan önce yalnız cıvatalı veya vidalı bağlantıyla yapılabilmekteydi.
Bu kesitlerde bile bağlantı ilkesi basittir. Yay kuvveti, iletkeni belli bir kuvvetle akım barasına doğru iterek teması sağlar. Düşük kesitli push-in klemenslerden farklı olarak, büyük modeller, yüksek temas kalitesi sunmak amacıyla birlikte çalışan üç yay grubuyla donatılmıştır. Bütün push-in klemensler elektrik teknisyeninin aşina olduğu bir aletle kullanılır: tornavida. Push-in bağlantılı kablolar, 16 mm²-ye kadar, turuncu renkli butonla çıkarılırken 35 mm² ve üzeri kesitler döner powerturn koluyla açılır. Kablo bağlantısı ve ayırma fonksiyonlarının belirgin ayrımı kablaj hatalarını önler, çünkü kabloları hatalı bağlamak mümkün değildir.
Push-in teknolojisinin sunduğu diğer avantaj, kompakt ölçüleridir. Ray klemensler de minyatürleşme trendine uymak durumundadır. Push-in ailesinin yeni üyesi, daha az alan gerektirirken yüksek performans sunar. MP 1.5 mikro push-in klemens şu anda dünyanın en küçük klemensidir (Şekil 3).
Mikro serisi kompaktlık açısından bir adım ileri gider. Gittikçe küçülen kontrol panolarında alan çok değerli olduğu için mikro push-in klemens sadece 20 mm yükseklik ve 19.9 mm uzunluğu sayesinde yer tasarrufu sağlar. Genişlik olarak 4.15 mm seçilmiştir, böylece yüksüklü ve plastik izoleli 1.5 mm²-ye kadar kablolar kolayca monte edilebilir.
Ray klemenslerle ilgili standartlarda belirtildiği üzere, bu klemens ile tek telli olarak bir sonraki nominal kesit de(2.5 mm²) kullanılabilir. Mikro klemensler IEC 60947-7-1-e göre 500 V nominal gerilimde 17,5 maksimum akım taşıma kapasitesi sunar. UL 1059-a göre D grubunda kullanım için 300 V nominal gerilim ve 10 A akım ve C grubunda kullanım için 150 V/10 A değerlerini sağlar.
Bina tesisatları için
Yeni mikro klemensler bina tesisatlarına da uygundur. Tesisat-versiyonu MPI 1.5, IEC 60998–2-2 standardına göre onaylıdır (bkz. yan metin). Yüksek test gerekliliklerini karşılar ve bina dağıtım kutularında kullanılabilir.
MP 1.5 mikro klemensler, geniş bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Ray tipi modellere ek olarak, direkt montaj için de klemensler mevcuttur. Klemensler yüksekliği az olan kutulara ve çok dar alanlara montaja uygundur (Şekil 4).
Mikro klemens serisi kolay tanımlama için altı renk çeşidinde mevcuttur. Farklı gerilimler görsel olarak kolay tanımlanabildiği için kablolama ve sorun giderme daha kolay olur. Ayrıca, entegre test noktası, servis ve bakımda basit ölçme işlemlerine olanak tanır. Seride, geçiş klemenslerinin yanı sıra, 3-10 kutuplu, içten köprülü klemensler de mevcuttur. Bu klemensler, oldukça kompakt tasarımları sayesinde, buat kutuları için de uygundur.
MP 1.5 mikro klemens serisi, ufaklk ve performansta çığır açmaktadır. Teoride klemensler daha da kompakt tasarlanabilir. Ancak endüstride yaygın olarak kullanılan 1.5 mm² yüksük çapının 4.0 mm oluşu nedeniyle bu sofistike tasarımlar fiziksel sınırlarla karşı karşıyadır.
Push-in teknolojili ray klemens serisi sürekli genişlemektedir (Şekil 5). Gelecek yıllarda serideki boşlukları kapatmak için yeni mikro klemenslerin yanına yeni ürünler eklenecektir. Burada sadece serideki ürün sayısı değil otomatik montaj imkanı da önemli bir noktadır. Çünkü push-in teknolojisi manüel ve otomatik üretim sistemleri ve robotlar için de uygundur.
Şekil 1, ana resim
En büyük ve en küçük klemens: Push-in teknolojisi klemens dünyasını değiştirmiştir. Ölçülerinden bağımsız olarak kablajları çok kolaydır.
Şekil 1, alternatif ana resim (asansör mühendisliği)
Asansör mühendisliğinde minyatürleşme: Asansör kabininin daha konforlu ve geniş olması için teknik sistemlerin kapladığı alan küçülmelidir - mini klemensler bu amaçla kullanılır.
Şekil 2 (opsiyonel)
Büyük kesitli kabloların kolay bağlantısı: Yeni Powerturn yaylı bağlantısı 150 mm²-ye kadar büyük kesitler için tasarlanmıştır.
Dünyadaki en küçük push-in klemens: Altı renk seçeneği, mikro klemenslere bağlanan farklı gerilimlerin ayırt edilmesini kolaylaştırır.
Doğrudan montaj için kompakt klemensler: Daha da fazla yer tasarrufu için mikro klemensler flanşlı veya tespit pinli montaj için kullanılabilir.
Şekil 5 (opsiyonel)
Kompakt ölçü ve boyutlar güç ve varyasyona karşı: Kullanıcı ihtiyaçlarını baz alan push-in klemensler Mikro, Mini ve Standard (küçük) versiyonlarda temin edilir.