Hava İzoleli Orta Gerilim Panolarında İç Ark
Tekstil Hava Kanalları İçin Teknik Şartname Nasıl Oluşturulur?
İÇ ARK SINIFLANDIRMASI (IAC – Internal Arc Classification)
– Sınıflandırma: IAC
– Erişilebilirlik: A, B, C
– Panoya ulaşım: F(Front, ön), L(Lateral,yan), R(Rear, arka)
– Kısa devre akımı: Akım [kA] ve süre [s]
Resim 1 : İç ark testinde yerleştirilmiş siyak pamuklu indikatörler 
Pano ile indikatörler arasında 300mm (B tipi panolarda 100mm), duvarla pano arasında 100mm olacak şekilde ve 2000mm yükseklik boyunca yerleştirilir. Ayrıca operatörün pano etrafında olmasını simüle etmek için 500mm genişliğinde yatay indikatörler yerleştirilir. İç ark sonucu oluşan alev ve basıncın tahliyesi ister oda içine ister dışına olsun panonun tip testini geçebilmesi için aşağıdaki 5 kriteri yerine getirmelidir.
Şekil 1 : Gaz deşarj kanallı orta gerilim panosu.
Hassas ekipmanların, elektronik cihazların ve kontrol odasının oda içerisinde olduğu durumlarda gaz deşarjının oda dışına yapılması tercih edilmektedir. Bazı şartnamelerde tahliyenin oda içerisine yapılması istenmemektedir. Bu tür durumlarda tahliyenin pano odası dışına yapılması zorunlu olmaktadır. E-house gibi küçük odalar için de uygun çözümdür. IEC62271, IEEE C37.20.7 ve NFPA 70E-2004 gibi standartlarda gaz deşarj kanalı çıkışının korunmasıyla ilgili bir şart yoktur. Ama yine de çıkışın Şekil 2’deki gibi bir çitle çevrilerek iş ve iş sağlığı bakımında faydalı bir uygulama olacaktır.
Şekil 2 : Gaz deşarj kanal çıkışının çitle çevrilmesi 
Şekil 3 : Kanalların tavana sabitlenmesi.
Pano odasının içine tahliyede iç arkın enerjisine ve pano hacmine bağlı olarak yönlendirici ve sönümleyici gibi sistemler yer alır. Sönümleyiciler üreticinin belirlediği panolar üzerinde bulunur. Sönümleyici Şekil 4’teki gibi ısı ve artan basıncın yolunu uzatıp bünyesinde bulunan parçalar sayesinde ısı transferi yaparak enerjinin etkisini limitlere düşürür. Böylece sıcaklık ve basınç azalarak oda içine güvenli bir tahliye yapılır.
Şekil 4 : Pano üzerindeki sönümleyicinin çalışma şekli
Grafik 1 : Farklı gerilim seviyeleri için iç ark basınç/zaman grafiği 
Şekil 5 : Panonun platform üzerine montajı
Pano odasının yer altında olduğu durumlarda veya tahliye kanallarının ve gaz deşarj kanalı çıkışının mümkün olmadığı durumlarda tercih edilir. Kimya ve otomotiv gibi pano odasının çevreden bağımsız olması istenen sektörlerde tercih edilmektedir. Böylelikle olası iç arkta şalter odasındaki kimyasal kalıntıların komşu odalara sirayeti önlenmiş olacaktır.
Şekil 6 : Yönlendirici saclarla gaz deşarjı
Etiketler :Gürkan SAVAŞTÜRKSiemens Akıllı Altyapı Dağıtım Sistemleriorta gerilim panosu