AQ2000 DIŞ HAVA KOMPANZASYON PANELİ - PDF
Download "AQ2000 DIŞ HAVA KOMPANZASYON PANELİ"
1 Honeywell AQ00 DIŞ HAVA KOMPANZASYON PANELİ ÖZELLİKLER ÜRÜN SPESİFİKASYONU Kolay kullanımı sağlayan dijital kontrol teknolojisi. Isıtma sistemlerinde dış hava kompanzasyonu. Çeşitli sistem uygulamaları. Bağlı bulunan sıcaklık hissedicisine göre otomatik olarak sistemi tanıma. Sabit ya da adaptif ısıtma eğrisi. Optimum start/ stop zamanı. Oda sıcaklığı kompanzasyonu. UYGULAMA Aquatrol 00 Dış hava kompanzasyon paneli, ısıtma sistemlerinde tek zon kontrolü için kullanılan merkezi kontrol cihazıdır. Panelin; sirkülasyon pompası kumandası, boyler pompası kumandası, üç veya dört yollu vana kumandası, 2- kademeli brülör veya sıralı iki kazan kumandası, boyler kazanını ayrı çalıştırabilme, merkezi ısıtma ve boyler devrelerini farlı programlayabilme özellikleri bulunmaktadır. Panelin otomatik eğri seçimi özelliği mevcuttur( adaptif ısıtma eğrisi ). Cihaz üzerinde her gün için, 6(altı) çalışma zamanı ayarlanabilir Komfor, Ekonomi çalışma sıcaklıklarına karşılık gelir. Otomatik yaz/kış geçişi ( Kullanıcı ayarlayabilir ) Düşük yük altında ısıtmanın kendiliğinden kapanması. Borularda oluşabilecek sesi önlemek için kademeli kalkış. Bakım ve devreye alma için servis anahtarı. Akıllı pompa kontrolü ile enerji tasarrufu. Elle kumanda anahtarı. Sistem sıcaklık ve parametre bilgileri. Opsiyonel uzaktan kumanda ünitesi. Bu ünite aynı zamanda oda hissedicisi de içermektedir. Oda sıcaklığı, ünite üzerinden ayarlanır. Opsiyonel oda sensörü. Uzaktan kumanda ile birlikte kullanıldığında, oda sıcaklığı, oda hissedicisi tarafından algılanır. 1 den 99 Güne kadar ayarlanabilen tatil programı. Tatil programının öngörülen süresi tamamlandıktan sonra, kontrol cihazı otomatik çalışma moduna geri döner. 1 TR0R 8441
2 HONEYWELL TEKNİK ÖZELLİKLER Besleme Gerilimi : 230V,+10%-15%, 50 Hz Enerji Tüketimi : 8 W Pompa ve Kazan Rölesi : 3A, 230V, 0.6 pf Anma Akımı 3-Yollu Vana Rölesi : 0.25A, 230V, 0.45 pf Sensör Hassasiyeti : Kazan/Karışım suyu sensörü C-90 C, ±2K : Dış Hava Sensörü -, + C,±2K : Oda Sensörü 10 C-25 C, 0.5K± Ortam Sıcaklığı : 0-50 C Nem Oranı : 0-90%rh Depolama Sıcaklığı : C Yalıtım Sınıfı : IP40 : 144 x 96 x 105 mm (Wxhxd) Ağırlık : 600 g. TEMEL SİSTEMLER SİSTEM 1 Radyatör ve Kullanım Suyu Boyleri Kontrolü T4 Boyler sıcaklık sensörü vasıtası ile, kullanım sıcak suyu ( boyler ) sıcaklığı kontrol edilir. Bu sistemte, T4 sensörü bağlı olduğu için boyler öncelikli çalışmaktadır. Oda sıcaklık sensörü ya da uzaktan kumanda ünitesi kullanılarak, optimum-start programı ve panelin kendi adaptif ısıtma eğrisi devreye girer. Tek kazan, ya da iki kazanın sıralı kontolü yapılabilir. SİSTEM 2 Radyatör veya Yerden Isıtma ( 3-Yollu karışım vanası ile ) ve Kullanım Suyu Boyleri Kontrolü Kullanım suyu sensörü ( T4) mevcut ise, kullanma suyunun ısıtma ile beraber veya ayrı kontrolü mümkün olur. Boyler ve yerden ısıtma/radyatör devresinin ayrı kazanlardan veya aynı kazandan beslenmesine göre, önceliğin ısıtmaya veya boylere verildiği değişik senaryolar seçilebilir. Oda sıcaklık sensörü kullanılarak, optimum-start programı ve panelin kendi adaptif ısıtma eğrisi devreye girer. Optimum-start programı ile; sabah istenen saatte istenen oda sıcaklığının sağlanabilmesi için, ısıtmanın ne kadar süre önce başlatılması gerektiği hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken, odanın o anki sıcaklığı, sabah istenen sıcaklık, dış hava sıcaklığı ve ısıtma sisteminin ortamı ne kadar hızlı ısıtabildiği gibi parametreler kontrolör tarafından kullanılır. Tek kazan ya da iki kazanın sıralı kontrolü.
3 Honeywell SİSTEM 3 Radyatör veya Yerden Isıtma Devresinin 3-Yollu Karışım Vanası ile Kontrolü Kullanım suyu sensörü (T4) mevcut ise, kullanım suyu ısıtmadan ayrı çalışır. Oda sıcaklık sensörü kullanılarak, optimum-start programı ve panelin kendi adaptif ısıtma eğrisi devreye girer. SİSTEM 4 Kullanım suyu sensörü (T4) mevcut ise, kullanım suyu ısıtmadan ayrı çalışır. Şekillerde kullanılan kısaltmalar P1- Isıtma devresi sirkülasyon pompası P2-Kullanım suyu sirkülasyon pompası B1-Kazan 1 B2-Kazan 2 T1- Oda sıcaklık sensöru ve/veya uzaktan kumanda ünitesi ( opsiyonel ) T2= Yerden ısıtma devresi veya radyatör devresi gidiş suyu sıcaklığı T3= Dış hava sıcaklık sensörü T4= Kullanım suyu sıcaklık sensörü T5= Kazan suyu sıcaklık sensörü M= Vana motoru ( vana çapına göre seçilir ) KULLANIM SUYU ÇALIŞMASI ( DHWS ) Kullanım Suyu Tipi: Ayrı Bu çalışma şeklinde, kullanım suyu kazandan bağımsız olarak kontrol edilir. Kullanım suyunun ayrı bir ısı kaynağından beslendiği durumlarda tercih edilir. Kullanım suyu sıcaklığı, ayar değerinin 5K altına düşerse, cihazın kullanım suyu çıkışı aktif hale gelir. Kullanım Suyu Tipi: Birlikte Kullanım suyu öncelikli çalışma, öncelik değiştirerek çalışma ve paralel çalışma olmak üzere üç tip çalışma şekli vardır. Her üç durumda da kullanım suyu sıcaklığı, ayar değerinin 5K altında düştüğünde Kullanım Sıcak Suyu ihtiyacı aktive olur. 1. Kullanım Suyu Öncelikli Çalışma 3-Yollu vana ( karışım vanası) olmayan ısıtma devrelerinde, sistem, kullanım suyu öncelikli olarak çalışır. 2. Öncelik Değiştirerek Çalışma Karışım vanalı ısıtma devrelerinde, kazan suyu sıcaklığı kullanım suyu sıcaklığı ayar değerinin (DHWS) 10K üstünden daha az ise, öncelik kullanım suyuna verilerek karışım vanası kapanacaktır. Eğer fazla ısı varsa ve kazan suyu sıcaklığı kullanım suyu sıcaklığı ayar değerinin K üstünden daha fazla ise, karışım vanası hesaplanan ayar değerinde kontrol edilecektir. Kazan suyu sıcaklığı bu iki değer arasında iken karışım suyu sıcaklığı ayar değeri düşürülür. 3. Paralel Çalışma Isıtma devresindeki karışım vanası, kullanım sıcak suyu ihtiyacı olduğu durumlarda da normal çalışmasına devam eder.
4 HONEYWELL KONTROL CİHAZI ÖZELLİKLERİ Komfor Ayar Seviyesi İstenilen oda komfor sıcaklığı, C arasında ayarlanabilir. Brülörün Devreye Giriş-Çıkış Sayısı Ayarı Devir sayısı ayarı, panel üzerinden kazan üreticisi tarafından tavsiye edilen ayar seviyesinde ayarlanır. Önerilen ayar seviyesi 6 dır. Ekonomi Ayar Seviyesi İstenilen ekonomi oda sıcaklığı 8-22 C arasında ayarlanabilir. OFF Pozisyonuna getirildiğinde, gece, ısıtma tamamen kapanır. Bu durumda, donma koruması devrede kalır. Kazan/ Karışım Suyu Max. Sıcaklık Ayarı 3-Yollu vana (T2 sensörü ) mevcut değilse, kazan suyu max. sıcaklığı - 90 C arasında ayarlanabilir. 3-Yollu vana mevcutsa, karışım suyu max. sıcaklığı -90 C arasında ayarlanabilir. Kullanım Suyu Sıcaklık ayarı Kullanma suyu sıcaklığı C arasında ayarlanabiir. Isıtma Eğrisi Oranı Ayarı Eğer ısıtma eğrisi sabit bir değerde isteniyorsa, 4 ila 40 arası bir değere set edilebilir. Eğrinin oranını aşağıdaki grafikten seçebilirsiniz. Otomatik Yaz/Kış Sıcaklık Geçişi, Sıcaklık Ayarı Otomatik yaz/kış sıcaklık ayarı C arasında ayarlanabilir. Ortalama dış hava sıcaklığı, ayarlanan yaz-kış geçiş sıcaklık değerinden fazla olduğu zaman ısıtma kapatılır.
5 Honeywell Kazan Suyu Sıcaklık Ayarı Kazan suyu, sıcaklık ayar düğmesi S8 anahtarının konumuna göre değişik fonksiyonlar gösterir. Kazan / Karışım Suyu Diferansiyeli ( S8, A Konumunda ) Kazan Suyu Min Akış Sıcaklık Ayarı ( S8, B Konumunda ) Kazan Hesaplanan Kazan Ayar değeri Kazan / Karışım Suyu Sıcaklığı C 100 Kazan Sıcaklığı Karışım Suyu Sıcaklığı Diferansiyel Dış Hava sıcaklığı C Kazan / Karışım Suyu Sıcaklığı C Kazan Sıcaklığı Diferansiyel (10K Sabit) Hesaplana Karışım Suyu Ayar Değeri Dış Hava sıcaklığı C -30 Kazan suyu karışım suyu diferansiyeli 6-16 C fark arasında ayarlanabilir. Kazan suyu sıcaklığı, karışım suyu sıcaklığı ile bu ayarlanabilir farkın toplamı olacaktır. Yukarıdaki şekilde belirtilen ok, tavsiye edilen fark olan 10 C yi göstermektedir. Sistem Seçimi Sistem seçimi iki şekilde yapılabilir ; Otomatik sistem seçimi Sistem seçim anahtarları SİSTEM SEÇİMİ ANAHTARLARI Kazan suyu min akış sıcaklığı C arasında S8 anahtarı kullanılarak ayarlanabilir. Kazan min. akış suyu sıcaklığı; kazan suyu sıcaklığı ya da karışım suyu sıcaklık değrerlerinden büyük olan ile, diferansiyel farkın toplamıdır. Bu durum, kazan geri dönüş suyunun belli bir limit değerin altına düşmesinin istenmediği durumlarda kazan suyu sıcaklığına min. limit sağlar. Cihaz otomatik çalışma modunda iken, kazan ayar düğmesi ilk komfor periyodunun başından son komfor periyodunun sonuna kadar aktif olur. Otomatik Sistem Seçimi Eğer, karışım suyu sıcaklığı sensörü ( T2 ) mevcut ise, panel,sistemde karışım vanasının olduğunu algılar. Eğer bir uzaktan kumanda ünitesi veya oda sensörü (T1) mevcut ise, panel, oda sıcaklığı kompanzasyonunu, kendi adaptif ısıtma eğrisini ve optimum-start /stop programını devreye sokar. Eğer kullanım suyu sensörü ( T4 ) mevcut ise, o zaman kullanım suyunun beraber veya ayrı kontrolü mümkün olur. Eğer kullanım suyu sensörü mevcut değilse, kullanım suyu çıkışına sadece zaman kontrolü mümkündür. Otomatik sistem seçimi, panelin devreye alınmasından itibaren ilk dakikada oluşur. Anahtar Tanımı A Pozisyonu B S1 Servomotor Hızı 1 Dk. 4 Dk. S2 Kullanım Suyu Tipi Birlikte Ayrı S3 Kullanım Suyu Programı Programlı Devamlı S4 Kullanım Suyu Çalışması Öncelikli Çalışma Paralel Çalışma S5 Kazan 1 ( Bir ) 2 (İki) S6 Isıtma Tipi Radyatör Yerden S7 Adaptif Isıtma Eğrisi Var Yok S8 Kazan Ayar Değeri Kazan suyu / karışım suyu farkı Kazan Min. Akış
6 ÖLÇÜLER VE MONTAJ HONEYWELL Kontrol Panosuna veya Yüzeye Montaj Ön kapağı açın, Ön kapağı, vidayı gevşeterek çıkarın, Panelin her iki tarafında bulunan vidaları gevşeterek çıkarın. Panelin tabanını çekerek panelden ayırın, Tabanı, kontrol panosuna veya duvara vidalayın, Sistemin diğer ünitelerine kablo bağlantılarını yapın, Paneli tabanın üzerine yerleştirip, her iki taraftaki vidaları sıkarak birleştirin, Sistem seçim anahtarlarını uygun pozisyona ayarlayın, Alt sıradaki potansiyometreleri ayarlayın, Ön kapağı, her iki taraftaki tırnaklı yuvalarına oturduktan sonra vidalayın. Elektrik şalterini açın. Kullanıcının ayarlayacağı potansiyometreleri ayarlayın ve paneli programlayın Ön kapağı kapatın, Kontrol Panosuna Yerleştirme Vidalarını gevşeterek ön kapağı açın, Paneli her iki yanındaki vidaları gevşeterek çıkarın, Standart tabanı çekerek panelden ayırın, Kontrol panosunun kapağında 138 x 92 mm lik delik açın, Panelin ön kısmını panodaki deliğe yerleştirin. Her iki taraftaki panel yerleştirme klemenslerini bir tornavida ile ileriye doğru itin ve 90 Saat yönünde çevirin.panel panodaki deliğe oturmuş olacaktır. Sistemin diğer ünitelerine kablo bağlantısı yapın Paneli tabanın üzerine yerleştirip her iki taraftaki vidaları sıkarak sabitleyin, Sistem seçim anahtarını uygun pozisyona ayarlayın, Ön kapağı her iki taraftaki tırnaklı yuvalarına oturttuktan sonra vidalayın. Kullanıcının ayarlayacağı potansiyometreleri ayarlayın ve paneli programlayın, Ön kapağı kapatın, ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI
7 DİĞER SİSTEM KOMPONENTLERİ Dış Hava Sıcaklığı Sensörü T7043E Dış hava sensörü, dayanıklı plastik bir gövde içinde bulunan termistor elementten oluşur. Binanın dış cephesine monte edilerek, kontrol paneli için (Aquatrol 00) giriş sinyali üretir. Sipariş Kodu: T7043E1008 Akış Suyu Sıcaklığı Sensörü T7044C T7044C kazan / karışım suyu sıcaklığı sensörü, dayanıklı plastik bir gövde içinde bulunan termistor hissedici elementten oluşur. Boru uzerine kelepce ile bağlanarak kontrol paneli için giriş sinyali üretir. Sipariş Kodu: T7044C1002 Hissedici aralığı : -30 C +40 C Sensör : NTS Tip, 10kohm, 25 C Olçüler : 72O x 45mm Hissedici aralığı : C Sensor : NTS Tip, 10kohm, 25 C Olculer : 72O x 48mm Honeywell Daldırma tip Sensör T7106A Hissedi Hissedici aralığı : C T7106F Daldırma tip kazan / karışım suyu sıcaklığı sensörü, metal bir kılıf içinde bulunan termistor hissedici elementten oluşur. Sipariş Kodu: T7106A1027 Max. Ortam sıcaklığı Sensör Kablo ölçüsü : 105 C : NTS Tip, 10kohm, 25 C : 6O x 60mm : 4mm x 1.5m Uzaktan Kumanda Ünitesi T8102B Opsiyonel olarak kullanılabilen uzaktan kumanda ünitesi, aynı zamanda oda hissedicisi de ihtiva etmektedir. Bu durum, kontrol cihazı ile ilgili bazı ayarların yapılmasını sağlayarak kazan dairesine inmeden kontrol sağlar. Unitenin üzerinde de görüleceği gibi, oda sıcaklığı başlangıç değerinden itibaren (set edilen sıcaklık değerinden itibaren ) 3 C artırılabilir veya azaltılabilir. Uzaktan kumanda cihazi üzerinden, komfor veya ekonomi ayarı yapılabilir. Sipariş Kodları : T8102B1001 Sensör Gövde Ağırlık Ayar değeri : NTC tip, 10kohm : Beyaz plastik : 70 g : 70 x 75x31mm : 3K Oda Sensörü T8102B Uzaktan kumanda ile oda sensörü bir arada kullanılırsa, oda sıcaklığı, oda hissedicisi tarafından algılanır. Uzaktan kumanda içindeki oda sensörü devre dışı kalır. Sipariş Kodu : T8102B1027 Sensör Gövde Ağırlık : NTS tip, 10kohm : Beyaz plastik : 70g : 70x75x31 mm Home and Building Control Products Honeywell Control Systems Ltd. Newhouse Industrial Estate Motherwell ML1 5SB Honeywell A.Ş. Çayıryolu Sok. No:7 Üçgen Plaza, Kat 5-6-7, İstanbul Honeywell Helping You Control Your World
İÇİNDEKİLER. Paneli kuranın yaptığı ayarlar 13
İÇİNDEKİLER Panelin önden görünüşü 3 Kullanıcının yaptığı kontroller 4 Dijital ekran 4 Sıcaklık Sorgulama 4 Programlama 4 Operasyon 5 Kontroller 6 Çalışma seviyesi ve statü 6 Kullanıcının yaptığı ayarlar