ANTALYA İLİNDEKİ BİR OTEL BİNASI İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ - PDF
1 ANTALYA İLİNDEKİ BİR OTEL BİNASI İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISITMA VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK İNCELENMESİ E. Fuad KENT ÖZET Bu çalışmada, güneş enerjisi destekli ısıtma ve absorbsiyonlu soğutma uygulamasıyla Antalya ilindeki elli yataklı bir otelin yaz ve kış şartlarında iklimlendirilmesi ve sıcak su ihtiyacının karşılanması teorik olarak incelenmiştir. Öncelikle Antalya ili için güneş ışınımı ve meteorolojik veriler ile otelin ısıtma, soğutma ve sıcak su ısıl yük değerleri hesaplanarak sunulmuştur. Isıtma çevrimi için sıvı dolaşımlı aktif güneş enerjili ısıtma sistemi, soğutma için ise Lityum bromür-su akışkan çifti kullanan absorbsiyonlu soğutma sistemi tasarlanmıştır. Bu sayede güneş enerjisinden ısıtma ve soğutmada yararlanılarak yakıt maliyeti açısından tasarruf sağlanmıştır. Bu sistemlere ek olarak otelin sıcak su ihtiyacını karşılayan güneş enerjili su ısıtma sistemi de bu sistemlerin yanında yer almaktadır. Sistemin bütünü bir solar combined system, diğer bir değişle ısıtma ve soğutmanın birlikte yapıldığı güneş enerjili bütünleşik bir sistem olmaktadır. Toplam toplayıcı alanı, toplayıcı alanına göre yıllık faydalanma oranının değişimi verilmiştir. Ayrıca güneş enerjisi tesisatının toplam maliyeti ve geri ödeme süresi hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Isıtma, Absorbsiyonlu soğutma, Sıcak su ABSTRACT In this paper solar assisted heating and absorption cooling system and domestic hot water needs for a hotel having fifty rooms in Antalya have been theoretically investigated. First of all, solar radiation and meteorological data for Antalya and heating and cooling loads of the hotel building are given. For the heating cycle, active systems using liquid as the working fluid; and for the cooling cycle, solar-powered absorption cooling system with the absorption pair of lithium bromide and water are designed. In this way, solar energy is used to provide both heating and cooling requirements in the building which causes energy (fuel) savings. Domestic hot water needs are also supplied by solar energy heating system. The overall system comprises a solar combined system. Total collector area and the annual rate of heating and cooling load requirements of the hotel building met by the solar system are given. Moreover, total cost of the solar system and pay back period of it are also presented. Key Words: Solar energy, Heating, Absorption cooling, Hot water 1. GİRİŞ Son yıllarda, fosil yakıtların yakın bir gelecekte tükenecek olması ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle, çeşitli alanlardaki enerji gereksiniminin yenilenebilir enerji kaynaklarından kısmen veya tamamen sağlanmasına yönelik pek çok çalışma yapılmaktadır. Isı kaynağı olarak güneş enerjisinden
2 yararlanan absorbsiyonlu sistemler, hem sistem verimlilikleri, hem de işletme giderleri açısından sağladığı faydalar nedeniyle, alternatif sistemlerden çok daha umut vaat etmektedir. Ayrıca ozon tabakasına zarar verme ve küresel ısınma açısından ekolojik sisteme zarar vermeyen çevre dostu sistemlerdir. Güneş enerjisi kaynaklı ısıtma ve absorbsiyonlu soğutma sistemi uygulamalarının tanıtılması, çalışma prensibi, kullanımının önemi ve sistem performansına etki eden faktörleri ile farklı sistem tasarımı ve uygulama örnekleri  ve  de detaylı olarak verilmiştir. Lityum bromür-su akışkan çifti kullanan güneş enerjisi kaynaklı tek kademeli absorbsiyonlu soğutma sisteminin deneysel uygulaması, 003 yılının yaz dönemi için Madrid de gerçekleştirilmiştir . Lityum bromür-su akışkan çifti kullanan güneş enerjisi kaynaklı ısıtma-soğutma sistemleri üzerinde yapılan çalışmalar geniş olarak  de verilmiştir. Güneş enerjili absorbsiyonlu sistemlerin simülasyonu ,  ve  de anlatılmıştır. Absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin ikinci kanun analizleri ise , ,  ve  de verilmiştir. Güneş enerjisi destekli absorbsiyonlu soğutma sistemi uygulaması güney Kıbrıs taki tipik bir ev için  de modellenmiştir.  te ise, yine ev tipi güneş enerjili absorbsiyonlu soğutma sisteminin küresel ısınma açısından da diğer sistemlerle karşılaştırılarak modellemesi yapılmıştır.  de Lityum bromür-su akışkan çifti kullanan güneş enerjisi destekli absorbsiyonlu soğutma sistemi deneysel olarak kurulmuş, bilgisayarla modellemesinden elde edilen değerler deney datalarıyla doğrulanmıştır. Beyrut için güneş enerjisi destekli absorbsiyonlu soğutma sisteminin modellenmesi ve simulasyonu  de yapılmış ve gerçekleştirilen ekonomik analiz, absorbsiyonlu soğutma sisteminin ancak kullanım sıcak suyunun da bu sistemle birlikte ele alındığında diğer sistemlerle rekabet edebileceğini göstermiştir. Bu konudaki diğer çalışmalar ve güneş enerjisi destekli absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin çalışma prensipleri için  ya bakılabilir. Absorbsiyonlu sistemler, buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinin aksine, mekanik güç yerine, ısı enerjisi kullandıklarından (sadece LiBr-su çözeltisini kaynatıcıya gönderen eriyik pompası için mekanik güce gereksinim vardır) sessiz ve güvenilir bir soğutma sağlarlar. Bu özellik burada inceleme konusu olan otel uygulamaları için son derece önemlidir. Enerjinin pahalı veya zor elde edilebileceği durumlarda ve özellikle atık ısı, jeotermal enerji veya güneş enerjisinin bol ve kullanılabilir olması durumunda absorbsiyonlu sistemler önem kazanırlar. Jeotermal enerji kaynaklı LiBr-su çifti kullanan absorbsiyonlu soğutma çevrimli bir soğuk oda tasarımı  de incelenmiştir. İzmir ili, Balçova bölgesinin jeotermal özellikleri dikkate alınarak, bölgenin ihtiyacı olan meyve depolaması için, elektrik ve doğal gazlı soğuk oda sistemlerine alternatif bir jeotermal kaynaklı absorbsiyonlu soğutma yapan bir soğuk oda tasarlanmıştır. Bu sistemin işletme maliyeti, elektrik (Mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi) ve doğal gaz yakan absorbsiyonlu soğuk odaların işletme maliyeti ile karşılaştırılmıştır. Kayseri ili için, yine otel uygulaması olarak, ancak bu sefer yalnız kullanım sıcak suyu ve ısıtma sağlamak üzere tasarlanan güneş enerjisi destekli ısıtma sisteminin teorik incelemesi  ve  da verilmiştir. Türkiye de sektörlere göre enerji tüketim değerleri profiline bakıldığında % 40 sanayi, % 30 binalar, % 19 ulaşım, % 4,6 tarım ve %5.4 diğer sektörler gelmektedir. Görüldüğü gibi binaların ısıtma-soğutma ve kullanım sıcak su sistemleri için gereken enerjinin payı toplam tüketim değeri içinde son derece yüksek ve önemlidir. Bu nedenle ısıtma-soğutma sistemleri için gereken enerjinin, tamamen veya kısmen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması, enerji tasarrufu yönünden çok önemli olup, temiz enerji kaynakları kullanması nedeniyle de enerji kullanımı ile ilgili sorunlara da çözüm getirecektir. Bu çalışmada, temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi destekli ısıtma ve absorbsiyonlu soğutma uygulamasıyla Antalya ilindeki elli yataklı bir otelin yaz ve kış şartlarında iklimlendirilmesi ve kullanım sıcak su ihtiyacının karşılanması teorik olarak incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle Antalya ili için güneş ışınımı ve meteorolojik veriler ile otelin ısıtma, soğutma ve sıcak su ısıl yük değerleri hesaplanarak sunulmuştur. Isıtma çevrimi için sıvı dolaşımlı aktif güneş enerjili ısıtma sistemi, soğutma için ise Lityum bromür-su akışkan çifti kullanan absorbsiyonlu soğutma sistemi tasarlanmıştır. Bu sistemlere ek olarak otelin sıcak su ihtiyacını karşılayan güneş enerjili su ısıtma sistemi de bu sistemlerin yanında yer almaktadır. Sistemin tesisat şeması verildikten sonra, bu sistemden toplam ısıl yüklerin karşılanmasında hangi oranlarda faydalanıldığı (faydalanma oranı) belirtilmiş ve faydalanma durumunun yıl içindeki dağılımı verilmiştir. Ayrıca sistemin yatırım maliyeti, karlılık durumu ve geri ödeme süresi bilgilerini içeren ekonomik analizi yapılmıştır.
3 . GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ KLİMA TESİSATININ TASARIMI Bu çalışmada Antalya daki 50 kişilik bir otelin sıcak su, ısıtma ve soğutma ihtiyacı için gerekli olan enerjinin belirli bölümünü güneş enerjisinden karşılayacak bir klima tesisatının tasarımı yapılmıştır. Tesisat şeması Şekil 1 de görülmektedir..1. Binanın Isıtma ve Soğutma Yükü Otel binası 1 bodrum, 1 zemin ve 3 normal kat olmak üzere 5 kattan oluşmaktadır. Çatı katı düz teras şeklindedir. Kat alanı (15 m x 11m) 165 m dir. Yapı elemanlarının ısı geçiş katsayıları sırasıyla, dış duvar için 1.03 W/m -K, çift camlı pencere için.6 W/m -K, dış kapı için 4.0 W/m -K, döşeme için 0.58 W/m -K ve tavan için 0.44 W/m -K dir. İç tasarım şartları otel odaları için 0 C alınmıştır. Antalya ili için, dış tasarım şartları kış için +3 C; yaz için 39 C KT ve 8 C YT olarak alınmıştır. Binanın ısıtma ve soğutma yükleri, [0-] nolu kaynaklardaki bilgiler yardımıyla hesaplanmıştır. Buna göre binanın ısıtma yükü W; soğutma yükü ise 5038 W duyulur ve 37 W gizli olmak üzere toplam W olarak bulunmuştur... Aylık Isıl Yüklerin Hesabı Bu kısımdaki hesaplamalarda [3-7] nolu kaynaklardan yararlanılmıştır. Antalya ili için şebeke suyu sıcaklığı T ş, çevre sıcaklığı T çev ve güneye dönük 30 eğik düzleme gelen günlük toplam güneş ışınımı değerleri H T aşağıdaki Tablo 1 de verilmektedir. . Güneye dönük 30 eğik düzleme gelen aylık toplam güneş ışınımı değerleri ise, n i göz önüne alınan aydaki gün sayısı olmak üzere (H T n i ) şeklinde hesaplanmıştır. Tablo 1 Antalya için sıcaklıklar ve güneye dönük 30 eğik düzleme gelen toplam güneş ışınımı değerleri  Aylar Gün sayısı n i T ş ( C) T çev ( C) H T MJ/m - gün H T n i MJ/m - ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmu Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
4 Şekil 1. Tesisat şeması. Otelin günlük sıcak su ihtiyacı 3500 litre olarak belirlenmiş ve aylık sıcak su ısıl yükleri, Q yi, ss my cp, su ( Ty Tşi ) ni. (1) bağıntısı yardımıyla hesaplanmıştır. Burada Q yi,ss aylık sıcak su ısıl yükü, m y günlük sıcak sıcak su ihtiyaç miktarı (3500 kg/gün olarak belirlenmiştir), c p,su suyun özgül ısısı (4.186 kj/kg-c), T y kullanım suyu sıcaklığı (50 C olarak alınmıştır) ve T şi aylık ortalama günlük şebeke suyu sıcaklığıdır. Bina için (UA) h değeri 1961 W/ C olarak belirlenmiş ve aylık ısıtma ısıl yükleri, Qyi, ısıtma ( UA) h ( Tiç Tçev ) ni (4 3600). () bağıntısı yardımıyla hesaplanmıştır. Lityum bromür-su akışkan çifti kullanan absorbsiyonlu soğutma makinasının analizi  nolu kaynaktakine benzer şekilde yapılmıştır. Bu makine 74 kw soğutma yapabilecek kapasitede olup, buharlaştırıcı sıcaklığı 5 C, absorber çıkış sıcaklığı 3 C ve yoğuşturucu sıcaklığı 43 C dır. Kaynatıcı sıcaklığı ise 90 C dır. Bu şartlarda kaynatıcıya verilmesi gerekli ısı miktarı 91.7 kw ve soğutma tesir katsayısı COP SM =0.81 olmaktadır. Daha sonra aylık soğutma yükleri belirlenmiş ve buharlaştırıcı yükü (Q buh ) ve soğutma tesir katsayısı (COP SM ) yardımıyla aylık kaynatıcı ısıl yükleri (Q kaynatıcı =Q buh /COP SM ) hesaplanmıştır. Sıcak su, bina ısıtması ve soğutma makinesinin kaynatıcısı için aylık ısıl yük değerleri Tablo de verilmektedir.
5 Tablo. Sıcak su, bina ısıtması ve soğutma makinesinin kaynatıcısı için aylık ısıl yük değerleri Aylar Sıcak Su Isıl Yükü Q yi,ss (MJ/ay) Isıtma Isıl Yükü Q yi,ısıtma (MJ/ay) Kaynatıcı Isıl Yükü Q yi,kaynatıcı (MJ/ay Toplam Isıl Yük Q yi,toplam (MJ/ay) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık Aylık Faydalanma Oranlarının Hesabı Aylık güneş enerjisinden faydalanma oranları, f-chart yöntemi yaklaşımıyla hesaplanmıştır. f-chart yönteminde sıvılı tip sistemler için aylık faydalanma oranı, f i f i Y 0.065X 0.45Y X 0.015Y. (3) denklemiyle hesaplanmaktadır. X ve Y parametreleri aşağıdaki şekilde verilmektedir: FR A X FRU L ( Tref Tçev ) t F Q Y F R ( ) n R FR F R ( ) H ( ) n T yi c yi. (4) Ac ni Q. (5) Burada F R toplayıcı ısı kazanç faktörü, F R /F R ısı değiştiricisinin toplayıcı ısı kazanç faktörüne etkisi, U L toplayıcı toplam ısı kayıp katsayısı (W/m -C), Δt göz önüne alınan aydaki toplam saniye sayısı, T çev aylık ortalama çevre sıcaklığı, T ref referans sıcaklık (100 C), A c toplam toplayıcı alanı (m ), Q yi aylık toplam ısıl yük (J), H T toplayıcı üzerine gelen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınımı (J/m ), n i göz önüne alınan aydaki gün sayısı, ( ) n normal doğrultuda gelen güneş ışınımı için toplayıcı yutma ( ) geçirme çarpımı ve aylık ortalama toplayıcı yutma-geçirme çarpımıdır. Tesisatta düz toplayıcıların kullanıldığı ve binanın terasında güneye dönük olarak 30 eğimle yerleştirildiği varsayılmıştır. Verim parametreleri, FR ( ) n 0.7 FRU L 4.5 W/ m C olan 1.9 m lik seçici yüzeyli düz-toplayıcılar göz önüne alınmıştır. Ayrıca, hesaplarda ısı değiştirici etkenliği 0.7, F F R R ( ) ( ) 0.96 n 0.94
6 V A t c 75 litre/ m alınmıştır. Burada, V t depo hacmidir. Toplayıcı devresinde birim toplayıcı alanı başına 50 kg/h-m debide antifrizli-su (c p =3.64 kj/kg-c) dolaştırıldığı kabul edilmiştir. Güneş toplayıcıları ile güneş enerjisi depolama tankı arasında yer alan ısı değiştiricinden geçen suyun debisi ise birim toplayıcı alanı başına 100 kg/h-m olarak alınmıştır. Toplayıcı alanı A c =10 m için f-chart yöntemiyle hesaplanan aylık faydalanma oranları f i, Tablo 3 de verilmektedir. y i, aylık ısıl yükün (Q yi ) yıllık ısıl yüke (Q y ) oranıdır. X ve Y ise f-chart yönteminde kullanılan parametrelerdir. Tablo 3. Aylık faydalanma oranları (f i ) Aylar y i X Y f i f i y i Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık faydalanma oranı, f f f i y i. (6) bağıntısı yardımıyla hesaplanmıştır. A c =10 m bulunmuştur. için, yıllık faydalanma oranı, f=0.30 olarak Benzer hesaplamalar farklı toplayıcı alanları için yapılmış ve sırasıyla 31 m, 65 m, 144 m, 191 m, 47 m, 313 m, 400 m, toplayıcı alanları için yıllık faydalanma oranları 0.1, 0., 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 olarak bulunmuştur. Toplayıcı alanına göre yıllık faydalanma oranının değişimi Şekil de verilmektedir.
7 f Ac Şekil. Toplayıcı alanına göre yıllık faydalanma oranının değişimi.4. Güneş Enerjisi Tesisatının Geri Ödeme Süresi Yıllık faydalanma oranı %30 seçildiğinde 10 m lik toplam toplayıcı alanı bulunmuştur. Bu durumda 1.9 m lik toplayıcılardan 54 adet gereklidir. 1.9 m lik toplayıcı maliyetinin 700 TL olduğu kabul edilirse toplam toplayıcı maliyeti TL olacaktır. Güneş enerjisi tesisatındaki toplayıcı ve diğer elemanların tahmini maliyeti Tablo 4 de verilmektedir. Tablo 4. Güneş Enerjisi Tesisatındaki Elemanların Tahmini Fiyatları Adet Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) Toplayıcı Boyler ( litre) Isı Eşanjörü Genleşme 3500 Tankı Pompalar Vanalar Muh Diğer 1000 TOPLAM Binanın yıllık ısıl enerji ihtiyacının %30 unu karşılayacak güneş enerjisi tesisatının toplam maliyeti TL olarak bulunmuştur. Bu sadece güneş enerjisi ile ilgili kısımdaki tesisatta yer alan elemanların toplam tahmini maliyetidir. Dolayısıyla bu değer, ısıtma ve soğutma ile ilgili tüm tesisatın toplam maliyeti değildir. Güneş enerjisi tesisatının kurulu olması halinde kazanda yakıttan belirli oranda tasarruf sağlanacaktır. Otelin yıllık toplam ısı ihtiyacı (Kullanım sıcak suyu, ısıtma ve Absorbsiyonlu soğutma makinasının kaynatıcısına verilmesi gereken toplam ısı) Kısım. de Q y = GJ olarak bulunmuştu. Buna göre otelin yıllık ısıl enerji gereksiniminin %30 u (fq y = GJ) güneş enerjisi tesisatından, geriye kalan GJ lük bölümü ise kazan destekli yardımcı ısıtıcıdan karşılanacaktır. Yakıt olarak fuel-oil 4 (kalorifer yakıtı) ve doğal gaz kullanım halleri için geri ödeme süreleri ayrı ayrı hesaplanarak karşılaştırma yapılacaktır. Antalya da Fuel-oil 4 kalorifer yakıtının güncel birim fiyatı.55 TL/kg olarak göz önüne alınmıştır. Alt ısıl değeri 9700 kcal/kg, verim %81 alınırsa Fuel-oil 4 yakıtının birim enerji maliyeti TL/GJ
8 olmaktadır. Yakıttaki tahmini yıllık fiyat artışı, son yıllardaki akaryakıt fiyat artışı istatistiklerinin incelenmesi sonucu, %0 olduğu kabul edilecektir. Antalya da doğal gazın birim fiyatı 0.63 TL/m 3 veya birim enerji maliyeti 16.7 TL/GJ olarak göz önüne alınacaktır. Doğal gazdaki tahmini yıllık fiyat artışının da %18 olduğu kabul edilecektir. Ek ısıtma için kazandan sağlanan ısıl enerjinin yıllık maliyeti, fuel-oil 4 kalorifer yakıtının kullanılması halinde 743.6x74.64= TL; dogal gaz kullanılması halinde 743.6x16.7= TL ve elemanlarının yıllık elektrik maliyeti yaklaşık olarak 00 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre güneş enerjisi tesisatının ilk yıl için toplam maliyeti fuel-oil 4 yakıtı kullanılması halinde C s = TL; dogal gaz kullanılması halinde C s = TL olarak hesaplanmıştır. Buna göre otelin yıllık toplam ısıl enerji ihtiyacının %30 unu karşılayacak güneş enerjisi tesisatının geri ödeme süresi N p Cs i F ln 1 f Qy CF1. (7) ln 1 i F formülü  yardımıyla, yakıt olarak fuel-oil 4 kullanılması halinde 4 yıl; doğal gaz kullanılması halinde ise 8.34 yıl olarak bulunmuştur. Burada, N p geri ödeme süresi, C s güneş enerjisi tesisatının toplam (ilk yatırım) maliyeti (TL), i F yakıt fiyatındaki enflasyon oranı, f güneş enerjisinden yıllık faydalanma oranı, Q y yıllık toplam ısıl yük (GJ), C F1 yakıtın birim enerji maliyeti (TL/GJ) dir. Güneş enerjisi destekli absorbsiyonlu sistemleri değerlendirirken ve diğer konvansiyonel sistemlerle karşılaştırıken, ozon tabakasına zarar vermeme ve küresel ısınma açısından ekolojik sisteme zarar vermeme yönlerinden çevre dostu özelliklerini de dikkate almak gerekir. Ayrıca otel uygulamaları için güneş enerjisi destekli absorbsiyonlu ısıtma-soğutma sistemleri sessiz ve güvenilir soğutma sağlamaları açısından da avantajlıdır. SONUÇ Bu çalışmada temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi destekli ısıtma ve absorbsiyonlu soğutma uygulamasıyla Antalya ilindeki elli yataklı bir otelin yaz ve kış şartlarında iklimlendirilmesi ve sıcak su gereksinimini karşılayacak bir sistem teorik olarak incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle Antalya ili için güneş ışınımı ve meteorolojik veriler ile otelin ısıtma, soğutma ve sıcak su ısıl yük değerleri hesaplanarak sunulmuştur. Isıtma çevrimi için sıvı dolaşımlı aktif güneş enerjili ısıtma sistemi, soğutma için ise Lityum bromür-su akışkan çifti kullanan soğutma sistemi tasarlanmıştır. Bu sistemlere ek olarak otelin sıcak su ihtiyacını karşılayan güneş enerjili su ısıtma sistemi de bu sistemlerin yanında yer almaktadır. Yıllık faydalanma oranı %30 seçildiğinde 10 m lik toplam toplayıcı alanı bulunmuştur. Bu durumda 1.9 m lik toplayıcılardan 54 adet gereklidir. Toplayıcı alanına göre yıllık faydalanma oranının değişimi verilmiştir. Ayrıca otel binasının yıllık ısıl enerji ihtiyacının %30 unu güneş enerjisinden karşılayacak güneş enerjisi tesisatının toplam maliyeti TL ve geri ödeme süresi, yakıt olarak fuel-oil 4 kalorifer yakıtı kullanılması durumunda 4 yıl; doğal gaz kullanılması halinde ise 8.34 yıl olarak bulunmuştur.
9 KAYNAKLAR  Pastakkaya, B., Ünlü, K. ve Yamankaradeniz, R., Isıtma ve soğutma uygulamalarında güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu sistemler, TTMD Dergisi, 57, 5-3, 008.  Yamankaradeniz, R., Horuz, İ. ve Coşkun, S., Soğutma tekniği ve uygulamaları, Vipaş A.Ş., Bursa, 00.  Syed, A., Izquierdo, M., Rodriguez, P., Maidment, G., Missenden, J., Lecuona, A. ve Tozer, R., A novel experimental investigation of a solar cooling system in Madrid, International Journal of Refrigeration, vol. 8, , 005.  Li, Z. F. ve Sumathy, K., Technology development in the solar absorption air-conditioning systems, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 4, 67-93, 000.  Butz, L. W., Beckman, W. A. ve Duffie, J. A., Simulation of a solar heating and cooling system, Solar Energy, vol. 16, ,  Egrican, N. ve Yigit, A. Simulation of an absorption cooling system, Energy, vol. 17, , 199.  Li, Z. F. ve Sumathy, K., Simulation of a solar absorption air conditioning system, Energy Conversion and Management, vol. 4, , 001.  Eğrican, N., The second law analysis of absorption cooling cycles, Heat Recovery Systems and CHP, vol. 8, ,  Karakaş, A., Eğrican, N. ve Uygur, S., Second law analysis of solar absorption-cooling cycles using lithium bromide/water and ammonia/water as working fluids, Applied Energy, vol. 37, ,  Kaynaklı, O. ve Yamankaradeniz, R., Thermodynamic analysis of absorption refrigeration system based on entropy generation, Current Science, vol. 9, , 007.  Kılıç, M. ve Kaynaklı, O., Second law based thermodynamic analysis of water-lithium bromide absorption refrigeration system, Energy, vol. 3, , 007.  Florides G. A., Kalogirou S. A., Tassou S.A. ve Wrobel L. C. Modellin and simulation of an absorption solar cooling system for Cyprus, Solar Energy, Vol. 7, No 1, 43-51, 00.  Florides G. A., Kalogirou S. A., Tassou S.A. ve Wrobel L. C. Modelling, simulation and warming impact assessment of a domestic-size absorption solar cooling system, Applied Thermal Engineering, Vol., , 00.  Hawlader M. N. A, Noval, K.S. ve Wood, B. D., Unglazed collecor/regenerator performance for a solar assisted open cycle absorption cooling system, Solar Energy, Vol. 50, No 1, 59-73,  Ghaddar, N. K., Shihab, M. ve Bdeir, F. Modelling and simulation of solar absorption system performance in Beirut, Renewable Energy, Vol. 10, No 4, ,  Kalogirou S. A., Solar Energy Engineering, Academic Press, 009.  Şahin, T., izmir ili için jeotermal kaynaklı absorbsiyonlu soğuk oda tasarımı, Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 006.  Kent, E. F. Ve Kaptan, İ. N., Kayseri ilindeki elli yataklı bir otel binası için güneş enerjisi destekli sıcak su ve ısıtma uygulaması, YEKS 009, Kayseri, 009.  Kent, E. F. Ve Kaptan, İ. N., Kayseri ilindeki elli yataklı bir otel binası için güneş enerjisi destekli sıcak su ve ısıtma uygulaması, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı 116, ASHRAE Temel El Kitabı (Fundamentals), Editör O.F. Genceli, Tesisat Mühendisleri Derneği, Carrier Hava Koşullandırma Sistem Tasarımı, Cilt 1, Alarko Yayınları, 004. Karakoç, T. H., KTH Kalorifer Tesisatı Hesabı, Demirdöküm Teknik Yayınları, 006. Kılıç, A. ve Öztürk, A., Güneş Işınımı ve Düz Toplayıcılar, SEGEM, Kılıç, A. ve Öztürk, A., Güneş Enerjisi, Kipaş Dağıtımcılık, Duffie, J. A. ve Beckman, W. A., Solar Engineering of Thermal Processes, John Wiley&Sons, Inc., Goswami, D. Y., Kreith, F. ve Kreider, J. F., Principles of Solar Engineering, Taylor&Francis, 000. ASHRAE, Active Solar Heating Systems Design Manual, 1988.
10 ÖZGEÇMİŞ Emin Fuad KENT 1965 yılı Istanbul doğumludur yılında İTÜ Makina Fakültesi ni bitirmiş, aynı Üniversiteden 1988 yılında Yüksek Lisans ve 1994 yılında Doktor ünvanını almıştır Yılları arasında Araştırma Görevlisi, yıllarında Yardımcı Doçent, arasında Doçent olarak İTÜ Makina Fakültesi Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalında görev yaptıktan sonra, 010 yılında aynı üniversitede Profesör olmuştur. Ağustos 1993-Şubat 1994 arasında, TÜBİTAK bursu ile, Poitiers Üniversitesinde (Fransa), Şubat 1994-Nisan 1994 arasında Delft Teknoloji Üniversitesinde (Hollanda), Kasım 1994 de, British Council Istanbul desteğiyle Swansea Universitesi (UK) da, Şubat 1997 de, TÜBİTAK Doktora sonrası bursu ile, Leigh Üniversitesinde (ABD) ve Ağustos 001 de, İTÜ Öğretim üyelerini uzun süreli destekleme programı kapsamında, Von Karman Enstitüsünde (Belçika) ve 011 Haziran Eylul ayları arasında, İTÜ Öğretim üyelerini uzun süreli destekleme programı kapsamında, DTU Danimarka Teknik Universitesi, Akışkanlar mekaniği bölümünde misafir araştırmacı olarak ileri akım görüntüleme teknikleri konusunda çalışmalarda bulunmuştur. Akım görüntüleme yöntemleri, Isı pompaları, Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ve Doğal taşınım konularında çalışmaktadır. Adres: İTÜ Makina Fakültesi, İnönü Cad. No: Gümüşsuyu, İstanbul.