Kömürlü Kazanlarda Tasarruf ve Tavsiye - Tesisat Soru Cevap
merhaba otomatık altınoluk kalorifer var bekleme 4 dakıka besleme ise 4 sanıye 34binlik fan3 kademeli ben 2 de bırakıyorum kömür 4800 cal bu ayarda 48 derece yapıyorum günde 2 torba yakıyor sabah 11 de kapatıyorum akşam 5 de acıyorum bu şekilde 2 torba yakıyor tasarruf için ne yapmalıyım 8 petek var 5 tanesı acık dedilerki 55 derecede de yaksan 45 derecede yaksan aynı kömürü yakar önemli olan ilk calışmaya başladıgında 55 dereceye ulaşıncaya kadar yakan kömür fazla olur ondan sonra 55 de kapanır 50 de tekrar calışır dediler dogrumu tasarruf için bilgi alabirmiyim
sorunuzu cevaplamadan önce sizi bize bazı bilgiler vermeniz icab ediyor,şöyleki
1-kazanınızın kullanma talimatı ve bakım talimatı var mı?altın oluk firması oldukça büyük bir firma ,sizi kazanınızın kullanma talimatını iyi okumalısınız.sizi ihtiyacınız oln bilgiler orada meycut olduğunu düşünmekteyim.
2- kazanınız firma kataloğuna göre ısıtma değeri Qk=35.000 kcal /h değeri yazılıdır.firmanın kazanının ısıl kapasitesi ithal kömüre göredir.siz ise yerli liniyit kömürü yakmaktasınız bizim liniyitlerin yani yakmış olduğunuz kömür ayrıca rutubetinide göz önüne alırsak sizin verdiğiniz kalorifik değer üst ısıl değer,ayrıca kuru bazda ısıl değer olduğunu söylemek yanlış olmaz.gerçek manada yaktığınız kömürün ısı değeri nin Hu=2800-3200 kcal /kğ olduğunu söyliyebilirim.elinizdei kataloklardan yreli kömür için verilen kazan çalıştırma parametrilerini panoya girip ilk yanma şartlarından sonra deme yanılma metotuyla sizin kömür için çalışma şartlarını rasyonel duruma getirecek şekilde kazanın çalışma şartlarını düzenliyeceksiniz.kömür değişince kazanın çalışma parametrileride değişecektir.
3-daha ucuz ısınmak için,ucuz kömür yerine kaliteli sibirya liniyiti kullanmanızı tavsiye ederiz.yeri kömürün fiyatı ucuz olabilir ama nemi fazla ,kükürtü fazla olduğunu gözönüne almalısınız.ayrıca ısıtma yüzeyleri daha kısa zamanda kurum kaplar, dolayısıyla ısı iletimi kötüleşir,baca sıcaklığı yükselerek baca kaybının yükselmesine sebeb olurki buda daha fazla kömür kullanmanza sebeb olacaktır.bu ise ısınma maliyetlerinin yükselmesine sebeb olur.
sonuç olarak daha kaliteli ithal kömür kullanmak sizin lehinizedir.parametrilerde oynamadan önce kaliteli kömür yakınız.daha ucuz ısınıcağınızı söyliyebilirim.kömür hesabınızı yaparken çuval birimi kullanıyorsunuz,niye acaba.? çünkü 20 kğ, 25 kğ veya 40 kğ lık çuvallar var.ayrıca kazanı söndürmeden düşük derece çalıştırırsanız daha az kömür sarfedersiniz sizin .konutunuz hangi şehirde, oturma alanı kaç m2,kaç oda ,üst kat mı? alt kat mı? ayrıca binanız mantolanması var mı.? panel radyatörlerin ebatlarını da vermelisiz.bu soruları net şekilde cevaplarsanız,ısınmanın doğru olup olmadığını söyliyebiliriz.ayrıca sitemizde çıkan stokerli kazan besleme ve ayarları ve kömür ile ilgili makaleleri okursanız iyi olur.sizin kafanızdaki birçok soruya cevap bulabılıceksiniz.saygılarımla.22/02/19
Stokerli kazanlarda helozyon uzunluğu
Isıtma Tesisatı kategorisinde Tayfun (24 puan) sordu
Isıtma Tesisatı kategorisinde kenan_308308 (22 puan) sordu
150000 ilk Himaks Kazan Tavsiye Ayarları
Isıtma Tesisatı kategorisinde Kerim şahin (22 puan) sordu