Hakan Kaya: RADYATÖRLER HAKKINDA BİLGİLER
Başarmak istiyorsanız, denemelisiniz.
Bir radyatör, alanı mümkün olduğunca geniş tutularak tasarlanan ve genellikle iyi ısı ileten metallerden üretilen bir gövdedir.
Radyatörler hakkında bilgilere geçmeden önce kombi seçimi hakkında şu videomuzu izleyebilirsiniz. Detaylı yazı ise şurada; KOMBİ TAVSİYESİ
Banyo, wc, çamaşırhane gibi hacimlerin havalandırması için sessiz, basit aspiratör kullanınız. (Banyodaki nemden boyalar, ayna ve diğer elemanlar bozulabilir, mantar oluşabilir.) Su deponuzu betonarme yapmanızı, içerisini seramik (suda bozulmayan tip) kaplamanızı ve sessiz bir hidrofor seçmenizi öneririz. Bahçe sulama için de aynı depo ve hidrofor kullanılacak ise, hidrofor kapasitesi daha büyük seçilmelidir. Kullanma sıcak suyu sirkülasyon boruları her katta en son kullanma yerine kadar gitmelidir. (sıcak su musluğu açıldığında, anında sıcak su almak için) Duvar içerisinde kalan kullanma sıcak suyu ve sirkülasyon boruları izole edilmelidir. Kullanma sıcak suyu sirkülasyon pompası için klasik pik pompa yerine, paslanmaz çelik rotorlu özel sirkülatör kullanılmalıdır. Mevsim başında sirkülasyon pompası çalıştırılmadan önce mili, tornavida ile döndürülmelidir. Küçük kapasiteli sirkülasyon pompaları birkaç ay çalıştırılmazsa mili paslanıp sıkışma yapabilir. İlk hareket manuel verilmeden çalıştırıldığında da pompa motoru yanabilir. Donmaya karşı önlem alınması gerekli sıcak sulu ısıtma uygulamalarından biri de hafta sonu evleridir. Bu evler bütün hafta boyunca kullanılmamaktadır. Dolayısı ile donmaya karşı önlemler burada büyük önem kazanmaktadır. Bu gibi uygulamalarda alınacak önlemler şöyle sıralanabilir:
Eşanjör olmayan sistemde, kalorifer kazanı üzerindeki termostat âletini dış hava sıcaklığına göre ayarlamalıdır.
Bu ısınma aygıtının gövdesinin içi boş olup odaların ısıtılamasında kullanılırlar ve adlarına radyatör denir. Tipik olarak nervürlü olan yapıları ısınmak ve ısıyı yaymak için büyük bir alana sahiptir.
Eskiden radyatörler genellikle döküm demirden yapılıp üzeri boya ile kaplanırken günümüzde daha ziyade panel radyatörler kullanılmaktadır. Eski tip radyatörler daha ağır olmalarına karşın korozyona karşı daha dayanıklı idiler. Günümüzde bazı radyatörler çelik borulardan da üretilemektedir. Bu tipler hem daha estetik bir görünüme sahip hem de havlu kurutmalığı görevini de üstlenmekteler. Tüm radyatör tipleri montajdan sonra hemen kullanmaya hazırdır.
Elektrikli radyatörlerin içinde su yerine yağ bulunmaktadır. Bu yağ elektrik ile ısıtılmaktadır. Elektrikli radyatörler değişik yerlere tekerlekleri vasıtasıyla kolayca taşınabilmekte veya sürüklenebilmekte ve evin istenen bölümleri böylece ısıtılabilmektedir. Bu türlerin edinilmesi de pahalı değildir.
Radyatörlerde kullanılan malzemeye göre birçok çeşit mevcuttur.
Döküm radyatör, alüminyum radyatör, çelik radyatör gibi. Ancak panel radyatörler, estetik görünümü, yüksek ısıl gücü, kolay montaj imkanı sağlayabilmesi, yerden montaja olanak vermesi, maliyet/ömür oranının yüksek olması gibi avantajları sayesinde diğer radyatörlere göre daha çok tercih edilmektedir.
Panel radyatörlerde ısı transferi, konvektör adı verilen ve su kanallarına kaynatılan sac vasıtasıyla gerçekleşir. Panel Radyatörler 25 mm hatvesi sayesinde,maksimum konvektör yüzey alanına sahiptir.
Panel radyatörler çekme işlemine uygun soğuk sac malzemeden üretilmektedir. Padyatörler daha sonra, çinko, fosfat ve kataforez boya ile kaplanmaktadır.
Radyatörünüz tesisata bağladıktan ve devreye alındıktan sonra radyatörünüzün içerisinde hava oluşabilir. Bu durumda radyatör ısınmaz ve verimli çalışmaz. Radyatörünüzün içindeki havayı alabilmek için, purjör tapası içinde bulunan plastiği elinizle döndürerek deliğin aşağıya doğru gelmesini sağlayınız. Purjör deliğinden su geleceği için altına derin bir kap koymayı unutmayınız. Purjör vidasını düz bir tornavida ile gevşetiniz. Bu durumda purjör deliğinden hava çıkmaya başlayacaktır. Purjör deliğinden su gelmeye başlayınca radyatörünüzün içindeki hava boşalmış demektir. Purjör tapasını düz bir tornavida ile aksi yönde çevirerek sıkıştırınız.
Su hacmi az olan (Panel - Alüminyum gibi) radyatörler seçilmelidir. (Isıtma süresini kısaltmak ve evden çıktıktan sonra daha az artık ısı bırakmak için) Radyatörlerin kış aylarında ortamdaki nemden boyaları bozulabilir. Zor boyanan çelik vb. radyatörler yerine fırın boyalı radyatörler veya alüminyum radyatörler daha uygundur. Yakıt deponuz 2 m3 veya daha büyük olmalıdır. (Rahatınız için) Tuğla baca boşluğunun içerisine baca borusu monte edilmelidir. (Brülör yanma sesini duymazsınız) Sıhhi tesisat borularını, donma emniyeti için, dış duvardan geçirmeyiniz. (Banyo, wc, mutfak gibi yerlerde) Kalorifer dairesi bina dışında ise izoleli bir ortam oluşturmalısınız. Kalorifer kazanı evde olmadığınız saatlerde gece programında kalmalıdır. (Donma emniyeti için) Her camın önünde (özellikle salonda) radyatör olmalıdır. Evin içersinde açık merdiven varsa; merdiven baca etkisiyle ısıyı yukarı toplayacaktır. Alt kattaki radyatör miktarını artırıp üst katın radyatörleri azaltılmalı, bina ozarilenmelidir. Toprakla temas eden kat varsa (salon gibi) bu katta döşemeyi ahşap (altında 5 cm hava boşluğu olan) ile kaplamak veya bu katı yardımcı ısıtma olarak döşemeden ısıtmak konforu artıracaktır. Döşeme ısıtmasında yüzey sıcaklığı 20°C max. olacak şekilde yapılmalıdır. Kalorifer kazanının şömine vb. bacalara bağlanması sakıncalıdır. Kalorifer bacası ayrı olmalıdır. Mavi alevli brülör kullanmanızı öğütleriz. Mavi alevli brülörde kurum oluşmaz. Bu nedenle kalorifer kazanlarının temizliği, baca temizliği sözkonusu değildir. Kurumun neden olduğu brülör arızaları, kurumun oluşturabileceği kazan tepmesi, kazan ve baca yangın riski sözkonusu olmayacak, yakıttan da ortalama %15 ekonomi sağlanacaktır. Çatı arasındaki genleşme kabı donabilir. Kapalı genleşme deposu kullanılmalıdır Binanın ısı yalıtımlı yapılmasını öneririz. Kalorifer kazanı ve yakıt deposu için bitmiş döşemeden 10 cm daha yüksek bir beton kaide düzgün olarak hazırlanmalıdır. - Kazan dairesi bir çamaşır odası gibi yapılmalıdır. Hava giriş ve çıkış menfezleri olmalıdır. (Hafta sonu evlerinde donmayı önlemek için panjurlu tip izoleli menfez kullanılmalı.) Duvarlarını tesisat montajı bittikten sonra fayans yapmanız temiz bir ortam sağlayacaktır. Havuz ısıtması yapılacak ise ayrı bir kalorifer kazanı gerekebilir. Kapalı havuzlar için ortamdaki nemi almak üzere nem alma cihazı kullanılmalıdır.
• Dilim başına 600 ‘lük radyatör 129 Kcal/h ısı verir.
Isı enerjisinden (yakıttan) tasarruf etmek ve odalarda normal konfor sıcaklığını sağlamak gayesiyle, dış hava sıcaklığındaki değişimlere göre, radyatörlere giren su sıcaklığını ayarlamak gerekir. Bu ayarı otomatik olarak yapan otomatik kontrollü cihazlar olduğu gibi; sistemde ısıtıcı eşanjör üzerindeki termostatik vanadan da elle ayarlamak mümkündür.
LPG Boru Çapı Hesap Çizelgesi
Doğlagaz tesisatı ve boru çapları hesapları konusunda faydalanmanız için Cihan mühendislik tarafından hazırlanmış içeriği paylaşıyorum.
Buderus Kombilerin Karşılaştırma Grafiği Tablosu
Buderus U042 Eco Kombi Buderus U052 Akıllı Kombi Buderus U062 Akıllı Kombi Buderus GB012 Yoğuşmalı Kombi Buderus GB042 Yoğu...
Koltuk Örtüsü evimize yeni bir görünüm katarak koltuklarımıza ikinci hatta üçüncü baharlarını yaşatmaktalar.
kombi doğalgaz denizli doğalgaz koltuk örtüsü doğalgaz dönüşüm radyatör hidrojen enerjisi koltuk kılıfı lpg dönüşüm rüzgar enerjisi viessman denizli patent eca faydalı model google güneş enerjisi hermetik servis uzman denizli haber denizli kombi denizli kosgeb denizli seo enerji firma fırsat girişimci iş planı girişimcilik hakan kaya hermetik kombi jeotermal kombi servisi kombi seçimi kosgeb projesi marka motosiklet mühendisi renewable energy seo solar panel ucuz kombi vaillant