Eca Kombi Su Basıncı Kaç Olmalı Nasıl Ayarlanır
By Servis Rehberi ECA YETKİLİ SERVİSİ 56 Comments
Eca confeo plus basınç : 1.5 Bar olması gerekiyor. Ekranın Üzerindeki düğmeye bastığınızda kombimizde kaç bar su olduğu gözükmektedir.eger 1.5 bar dan düşük ise kombinin altındaki su doldurma musluğu ile 1.5 bar su doldurunuz.
Eca kombi bar ayarı nasıl yapılır?
Eca kombi basınç ayarı nasıl yapılır?
Eca kombi su basıncı ayarı nasıl yapılır?
eca kombi su basıncı ayarlama,nasıl, ayarlanır,düşürülür,düşüyor,yükseliyor,ayarı
eca kombi su basıncı sürekli düşüyor?
eca kombi su basıncı neden düşer?.
hasan murat çini
selam ben şanlıurfadan hasan. yaklaşık 4 ay önce eca confeo plus marka kombi aldım. İlk bağlantı yapıldı 3 günde bir basınç düştü sonra resetlendi ardından 1.5 ay sonra basınç düştü bir buçuk ayda basıncın düşmesi normal daha sonra tekrarda 3 günde veya 4 günde bir basınç düşüyor. kombini hemen altında bulunan musluklar vardır petege giden ve gelen 2 musluğu kapattım tabi servis ile telefonda görüşüp yaptım. sıcak suya giden ise açık 3 gün içinde yine basınç düştü öneriniz nedir. sırayla petek vanalarını kapatıp yine denedim yine aynı bir buçuk ay basınç düşmüyor sonra tekrardan 3 -4 günde bir düşüyor. acab kombide sorunmu var.
Mayıs 30, 2016 Cevapla
kombi basınç tankı basıncı normal mi ? kombi alt bağlantı takımı kaçırıyor olabilir. 4 ay önce aldım diyorsunuz. yani yeni bağlantılı bir tesisat bu tesisatta ki hava kombiye geldikçe kombi pompasındaki hava atma sistemi sistemdeki havayı dışarı atar ve su basıncı düşer. 2 ay düşmez sonra 2-3 günde bir düşer bu gibi şeyler tesisattaki hava dolaşoım esnasında kombiye gelmesinden kaynaklanır . bir müddet daha su basma yı normal karşılayınız. Saygılar…
Aynı sorun bende de var ECA KOMBİ su basımcı hep düşüyor günde dört defa falan su vanası açıyorum servis çağırmama gerek var mı bana sorun çıkarır mı patlama falan gibi yardımcı olursanız sevinirim
Kasım 25, 2017 Cevapla
Patlamaz ama sürekli su basmanız gerekir basınç tankına hava basılması gerekir
2 yıldır ECA COMFEO PLUS KULLANIYORUM.
Kombinin Dijital Göstergesi Bazen okunuyor bazen okunmuyor neden olabilir. Pili Bitmiş Olabilirmi? Tşk ederim.
Kasım 14, 2016 Cevapla
slm kombi dijital gösterge dediğiniz oda termostatından bahsediyorsanız evet oda termostatının pili bitmiştir ama cihazın ekranındaki dijital okunmuyor ise elektronik kart zamanla arızalanabilir
Evime 6 ay önce taşındım.ogünden beri 15 günde 1 su basıyorum.eca servisi tankın delik olduğunu söyledi değişti ama yine değişen bişey yok.kalorifer yandığı için olabilir mi .kombide bir problem mi vardır yoksa tesisatla mı ilgi bi sıkıntı var
Aralık 7, 2016 Cevapla
Basınç tankı Değişti ise kombinin altında ıslaklık belirtisi yok ise muhtemelen tesisatınızda kaçak olabilir.
Kombinin su derecesini 1.5 e alıyorum ama halen kendiliğinden su derecesi düşüyor ve kırmızı ışık yanıyor ne yapabilirim?
Aralık 17, 2016 Cevapla
Bunun iki sebebi olabilir
1- tesisatta su kaçağı var
2- kombide sorun var bakımsız olabilir.
öncelikle kombinize bakım yaptırınız sorun devam ederse tesisatta kaçak varmı? kontrol ettiriniz
Merhaba kombinin su ayarını gosteren düğmeye bastigimda su ayarını gostermiyor diğer ekrandaki suyun sicakligini falan gosteriyo
Aralık 23, 2016 Cevapla
buton arızalanmış olabilir. servisle iletişime geçiniz.
Kombimizi kullanmaya yeni başladık. Bizden önce oturanların bir sıkıntısı yokmuş. Kombi bazen kendini sıfırlıyo hiç açılmıyo bazen basıncı 1in altına düşüyo bazense 3 ün üzerine çıkıyo ne yapmalıyız ?
Aralık 24, 2016 Cevapla
kombinizin bakımsız olduğunu gösteriyor bu anlattıklarınız bakım ile düzelebilecek arizalar. basınç tankına hava basılması gerekiyor.
Merhabalar yeni tasindim ve iki aydir bu kombiyi kullaniyorum. Ilk ay 317 tl odedim bu ay ise 422 tl fatura geldi 3 petek acik olmasina ragmen herkesten daha cok oduyorum ve o kadarda isinmiyoruz. 38 derecede sabit yaniyor. Birde kombi basinci ne kadar su basarsam basayim 1.3 un ustune cikmiyor. Sicak suyu acinca basinc birden 1.7 oluyor sonra tekrar 1.3 e dusuyor. Ne yapabiliriz
Ocak 7, 2017 Cevapla
Kombiyi 38 derecede kullandığınız için ve oda termostatı olmadığı için kombiniz sürekli çalışıyor. bu yüzden çok yüksek ödüyorsunuz. 3 petek açık olmasıda tesarruf etmez sonuçta diğer odalardan soğuk luk yine peteklerin açık olduğu odaların ısınmamasına sebep olur kullanmadığın odaları 1 damla su geçeçek kadarda olsa açmalısınız yoksa ısınamazsınız. ve oda termostatı almazsanız kombi den sağlıklı bir ısıtma alamazsınız.
eca confeo premix 1.5 yıllık kombim var dün öğlen saatlerinde altından damla damla su kaçırmaya basladı su basıncı 1.5 bar ne yükseliyor ne alçalıyor bacadan da kombi devreye girdiği zaman yoğun beyaz duman atıyor sebeb ve arıza ne olabilir saygılarımla
Ocak 8, 2017 Cevapla
koninin altından akan su yoğuşma hortumundan geliyorsa normaldir fakat emniyet cemilinden akıyorsa emniyet ventili arızalıdır. kombiden bacasindan duman çıkması normal hava çok soğuk olduğu için kombi yoğuşma yapiyor
Merhaba. Oncelikle herkese saygilar.
Ben yeni tasindigim evde ECA kombi bulunmakta dir, ama gecen ay 244 tl fatura geldi 3 petek calistirdigim halde. Sonra 6 petek calistirdim 560 tl geldi, neden ola bilir?
Daha sonra su barini bir gunde 4/5 kere 1.5 yapiyorum ve sık sık düşüyor bar. Be bu bar düsmesi neden olabilir ve faturaya yansirmi?
Faturanin az gelmesi için ne yapa bilirim?
Ocak 9, 2017 Cevapla
peteklere reglaj ayarı yapmanız gerekiyor. en yakın peteklegi bir tur 2. peteği de 1 tur 3. peteği de 2 tur açın 4. peteğide 2,5 tur 5. peteği 3 tur açın, 6. peteği sonuna kadar açın.
Faturamız 450₺ aşagı gelmiyor ve evin sıcaklığına aman aman denilecek bi sıcaklık Yok kombimiz sürekli açık bırakıyoruz evde değilken kaç derece evdeyken kaç derece çalıştırmamız gerekmektedir yardımlarınız için teşekkür ediyorum
Ocak 13, 2017 Cevapla
evden çıkarken oda termostatı varsa 17 derece eve gelince 21 -22 ye ayarlayınız. eğer oda termostatı yoksa evden giderken 35- 40 derece ye ayarlayınız evde iken 55 dereceye ayarlayınız.
banyoda sıcak su var mutfakta yok neden olabilir ?
Ocak 15, 2017 Cevapla
mutfaktraki musluğun ucundaki süzgeçi söküp temizleyiniz.
Basınç 1.5 fakat p1 ariza kodu veriyor atesleme yapmiyor sebebi nedir
Ocak 29, 2017 Cevapla
Su Basıncı Gösterge Arızalı Olabilir Düşük ölçüyor Olabilir . Biraz fazla Su Basınız.Tekrar Deneyiniz p1 Su BasıncıDüşük Olduğunu Bildirir
Ocak 30, 2017 Cevapla
Merhaba, eca kombim F7 arızası veriyor. Aparmanda da su kesintisi var bi kaç gündür su kesintisiyle ilgisi var mıdır onun geçmesini mi beklemeliyim yoksa bağımsız bi şey midir?
Şubat 10, 2017 Cevapla
F7 arızasında su basmanız gerekiyor suyu bastığınız zaman bu arıza kodu silinir. sürekli bu sekilde oluyorsa basınç tankının havası doldurulması gerekir
Şubat 11, 2017 Cevapla
merhaba ecea confor plus kulanıyorum ana ekranda 1 yazıyor ve reset tuşu kırmızı yanıyor acaba ne yapmam lazım ?
Mart 1, 2017 Cevapla
bu arıza sürekli resete bastığınız için ve kombi içersinde ısınan sıcak suyun dolaşımı sağlanmadığı için 1 arizası vermektedir . bu arıza ile ilgili servisle iletişime geçerseniz faydalı olur.
Su nasıl basılıyor şu kombiye bir sürü küçük vana var
Mart 2, 2017 Cevapla
ince başlıklı olanı sola doğru çeviriniz.
Nerde. Bu benimki eski eca kombi inçe başlıklı kombinin alt taraf içindemi
Nerde 3 4 tane benzer vana var nerede oluyor bu vana
Kombi petek ısıtma kapalı kullanım suyu açık durumda idi basıncı 3.4 bara kadar çıkmış tahliyeden ve petekten suyu boşalttım ama yine basınç 2.5 bar gibi düşmüyor ne yapmalıyım
Mart 8, 2017 Cevapla
KOMBİYE SU DOLDURMA MUSLUĞU AÇIK KALMIŞ OLABİLİR Mİ
önceden termosifon vardı şimdi kombi takıldı . banyoda sıcak su çok basınçsız gelmeye basladı acaba kombide bununla ilgili bir ayar varmıdır yada sebep ne olabilir. eca confeo kombi
Nisan 5, 2017 Cevapla
kombinin altındaki vanalar kısık olabilir.
Nisan 6, 2017 Cevapla
Confeo premix su basıncı 3.0 fazla oldu fazla suyu nasıl atarım bilmiyorum 3.0 arıza yapar mi
Nisan 28, 2017 Cevapla
http://servisiiz.com/kombi-su-basinci-nasil-dusurulur-14103.html bir kişi petegin kenarından su eksilsin biriside kombi üzerinde su basıncı 1,5 bar a gelinceye kadar su eksiltiniz.
Merhaba, 1 ay önce ECA Confeo plus serisi kombi taktirdik, kombiyi 42 dereceye getirdigimiz taktirde hic dinlenmeye almadan surekli calisiyor başında durdum 3 4 saat neredeyse araliksiz durmadan calisiyor, garanti kapsaminda servis cagirdik geldiler diger odalara isi gidene kadar sogudugu icin yapar dediler bu ne kadar dogrudur acaba, kombinin surekli calismasi faturanin kabarik gelmesi demek, acaba kombide ne gibi bir sikinti olabilir bi yardimci olurmusunuz.. iyi calismalar.
Ekim 10, 2017 Cevapla
Oda termostati ile bu sorunu çözebilirsiniz. Oda isisi istenilen isiya geldigi zaman kombi durur. Oda soguyunca tekrar calisir o arada kombi calismaz. 42derece cok dusuk bir derece be derecede kombi dediginiz gibi hep calisirderece en az 55 derece olmali ki icerde isi transferi gerceklessin
Birde kombi calisirken sicak su kullanmaya basladimizda petekler devre disi kaliyor bu normalmidir
Ekim 13, 2017 Cevapla
evet bu normal 3 yollu vana var sıcak suyu yön değiştirir ısı nerede ihtiyaç varsa orayı ısıtır
Cevaplar icin tesekkur ederim, son olarak kombi 50 derecede bile acsak dinlenmeye gecmiyor servis peteklere gidene kadar soguyo diyo su, acaba yogusmali ile degistirsek yine aynisi olur mu, gerek yokmu acaba degistirmeye, tekrardan tesekkur ederim yardim icin
derece olarak 50 düşük bir derece 65 70 derece ye kadar çalışma özelliği var kombilerin 50 derecede sürekli çalışıyorsa petekler kirli veya kombi bakımsız olabilir. ve kombi oda termostatı yoksa mutlaka taktırın oda termostatı yoksa kombi suyun ısısına göre çalışacağı için sürekli çalışır.
ECA kombimin su basıncı ayarı 1.9bu ayar fazla mı yazinizda en fazzla 2olsun demişsiniz .
Ekim 26, 2017 Cevapla
1.9 da olabilir sorun olmaz bir dahaki ayarlamalarınızda 1.5 yaparsanız daha uygun olur.
Kombi de petek çalışıyo gösteriyo ama çalışmı yo su basıncı düşük
Kombi eca nın en son çıkardığı kombidir
Kasım 11, 2017 Cevapla
Merhaba, bir hafta önce kombiye su bastım bu gün yine sifirlanmiş. Yine su basmak istedim ama vanayi cevirdigimde su gelmiyordu bunu nasil yapmam gerekiyor ?
Kasım 26, 2017 Cevapla
vanayı çevirmenize rağmen su basıncı yükselmiyorsa gösterge bozuk olabilir veya su doldurma musluğu veya kombiye su gelmiyor olabilir.
1 yıl önce taktırdıgım eca kombi ve petekler kullanmaktayım. oda termostatı 18 derecede ama sürekli çalışıyor, hatta oturma odasında klima var termostat 18 derece iken klimayıda açıyorum kombi sürekli çalışıyor.
bunların haricinde peteklerin alt kısımları soğuk, petek bulunan sağuk ve sıcak su girişleri alt üst olarak bağlanmış. bu konuda düşünlerinizi bekliyorum.
Kasım 30, 2017 Cevapla
Petekler ters bağlandığı zaman içerisi ve petekler ısınmaz . KOMBİ sürekli çalışır
Merhaba ECA EUROSTAR kombim var.Eve yeni tasindim.benden onceki kiraci nasil kullaniyor bilmiyorum ama 1.5 bar gosteriyor.petek sicakligi kapali sadece sicak su acik onu da minimum derecede actim.ama derece 55 ile 65 arasinda seyrediyor normalmidir
Temmuz 10, 2018 Cevapla
sıcak su derece sizin kullanımıza bağlı olarak derece + ve – ile düşürebilirsiniz ideal derece 45 derece uygundur. su basıncı doğru 1,5 bar olması gerekiyor.
Özel Ve Yetkili Servis Rehberi için bir cevap yazın Cevabı iptal et
🛠 Eca Kombi Su Basıncı Kaç Olmalı Nasıl Ayarlanır 🛠