DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI - PDF
Download "DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI"
1 DHR - ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI Hem enerji ekonomisinin sağlanması, hem de iç hava kalitesinin arttırılabilmesi için ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları yüksek verimli ve yıllarca sorunsuz çalışabilecek biçimde tasarlanmıştır. Cihazlar, 500 m3/h ile 4000 m3/h hava debisi arasında tasarlanmış olup, iç mekandan egzost edilen kirli havanın sahip olduğu enerjinin bir kısmını, dışarıdan alınan taze havaya aktararak içeriye vermektedir. Cihazlarda elektriksel ve ısıl enerji verimliliği ön planda tutulmuştur. Cihazlarda Eurovent sertifikalı ısı geri kazanım eşanjörleri ve yüksek verim ile düşük ses ve enerji tüketimi özellikli Plug Tip fanlar kullanılmaktadır. Fanlar kanatlı geriye eğik seyrek kanatlı tipte olup aerodinamik verimi arttıracak şekilde kanat yapısına sahiptir. Cihazlarla birlikte verilen hız ayar anahtarlı kumanda paneli ile cihazın debisinin ayarlanması ve cihazın açık/kapalı konumunun seçilmesi kolaylıkla yapılabilmektedir. DHR ısı geri kazanımlı cihazlar; İç ortama taze hava verilmesini, İç ortamdaki kirli havanın dışarı atılmasını, Dış ortamdan alınan havanın filtrelenmesini, İç ortam havasının enerjisinin taze havaya transferini, sağlarlar. Eurovent sertifikalı ısı geri kazanım eşanjörleri ile yüksek termal verim, Geriye eğik seyrek kanatlı Plug tipte fanlar ile yüksek verimlilik ve düşük ses, Alternatif kanal bağlantıları ile esnek montaj çözümü, Tüm parçalarda demontaj gerektirmeyen kolay ulaşım imkanı, Isı ve ses izolasyonu,
2 Kumanda paneli ve aç kapa fonksiyonu ile avantaj sağlamaktadır. Elektrikli ısıtıcılı tipler de dahil olmak üzere tüm modellerde stoktan teslimat, Daha düşük enerji tüketimi için yüksek verimli EBM marka geriye eğik seyrek kanatlı plug fanlar, Yüksek termal verim için alüminyum eşanjör, Düşük ses seviyesi, G4 sınıfı filtre, Opsiyonel akıllı otomasyon çözümleri, Kademesiz hız kontrolü, 500 m3/h ile 4000 m3/h arası değişen kapasitelerde üretim, Elektrikli ısıtıcılarda kolay montaj, Opsiyonel sulu ısıtıcılı batarya, TSEK ve CE sertifikası. Cihaz Özellikleri Kademesiz tip kumanda paneli ve aç/kapa fonksiyonu DHR cihazlarında kademesiz fan hız ayar anahtarlı kumanda standart olarak sağlanmaktadır. Kumanda ile cihazın debi ayarı sonsuz kademe yapılabildiği gibi aynı zamanda cihaz aç/kapa fonksiyonu da kumanda üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Kumanda üzerinde cihazın çalışma durumunu gösteren LED lamba bulunmaktadır. Tüm komponentlere demontaj gerektirmeyen kolay servis DHR cihazlarında tüm komponentler cihazın demontajına gerek kalmadan sökülebilir tiptedir. Cihazın fanları filtreleri ve ısı geri kazanım eşanjörü asma tavan içerisinde servis kapakları yarımıyla kolaylıkla sökülebilicek ve servis edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Geriye eğik seyrek kanatlı Plug tipte fanlar ile yüksek verimlilik ve düşük ses DHR cihazlarında kullanılan fanlar yüksek aerodinamik verimliliğe sahip geriye eğik seyrek kanatlı plug tipte fanlardır. Bu fanlar tüm çalışma eğrisinde yüksek verime sahipken aynı zamanda düşük ses seviyesi de sağlamaktadırlar. Yanmaz ısıl ve ses izolasyonu DHR cihazlarında alev geciktirici özellikli Poliüretan köpüğü ses ve ısıl izolasyon amaçlı kullanılmaktadır. Alev geciktirici özellik sayesinde cihazın alev iletkenliği en aza indirilmiştir ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmiştir. Alternatif kanal bağlantıları ile esnek montaj çözümü DHR cihazları farklı kanal bağlantı seçeneklerine uyum sağlayacak şekilde 2 adet ekstra kanal bağlantısına haizdir. Bu çıkışların bir tanesi ya da gerekli olduğu durumlarda her ikisi de kullanılarak cihazın bağlantı yönleri değiştirilebilmektedir.
3 Ölçüler: PLUG FANLI MODELLER TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU (Oransal Hız Kontrol Anahtarlı) MODEL min-max debi P W L H m³/h Pa mm DHR DHR DHR DHR DHR DHR P: cihaz dışı statik basınç
4 Bileşenler Isı Geri Kazanım Eşanjörü Uzun Ömürlü Aluminyum plakalı tip ısı geri kazanım eşanjörü Yüksek ısı transfer verimi Düşük basınç düşümü Eurovent sertifikası Servis kapağı ile kolay sökülebilme ve servis Yıkanabilirlik Plug Fan Geriye eğik seyrek kanat yapısı ile yüksek aerodinamik verim Monofaze yapı ile esnek bağlantı Düşük Güç Tüketimi Düşük Ses Seviyesi Aşırı ısınmaya karşı koruma Servis kapağı ve pratik bağlantı soketi ile kolay sökülebilirlik ve hızlı servis Uluslararası kalite ve performans standartlarına uyumluluk Filtreler EN 779 a uygun G4 sınıfı Temizlenebilir Sızdırmaz Kızak Tasarımı Cihaz Gövdesi RAL 9002 boya ile korozyon direnci yükseltilmiş çelik kasa Servis kapakları ile tüm komponentlere kolay erişim Kolay servis Yanmaz ses ve ısı izolasyonu Kolaylaştırılmış montaj Hız ayar Anahtarı Taze ve Egzost fanlarının debi kontrolü Minimum debi ayarı Cihaz aç / kapa fonksiyonu Kompakt tasarım Çalışma gösterge ışığı
5 Kanal Bağlantısı Aksesuarlar Otomasyon Paneli Cihazla birlikte verilen oda kontrol paneli, cihazın hizmet ettiği hacme yerleştirilir ve gerekli bağlantılar montaj kılavuzunda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Panel, Isı Geri Kazanım cihazının hava debisini egzost ve taze hava debileri birbirinden bağımısz olacak şekilde kademelendirebilmektedir (L / M / H). Kullanıcını fan hızlarını ihtiyaca göre LCD panel üzerinden değiştirebilmektedir. Panel üzerinde cihazın yaz/kış çalışması seçilebilmektedir. Yaz çalışmasında sadece ısı geri kazanım cihazı, kış çalışmasında ise elektrikli ısıtıcı ve ısı geri kazanım cihazı devrededir. Panel üzerinde set edilen sıcaklığa göre, kış konumu seçili iken otomatik olarak elektrikli ısıtıcı kademeli olarak devreye girip çıkmaktadır. Panel üzerinde bulunan off düğmesi ile hem elektrikli ısıtıcı hem de ısı geri kazanım cihazı kapatılabilmektedir. Cihaz kontrol paneli ise cihazın üzerinde bulunmaktadır ve oda kontrol panelinden gelen isteklere göre cihazın çalışmasını sağlamaktadır. Hem ısı geri kazanım cihazının hem de elektrikli ısıtıcının çalışması için gerekli olan tüm ekipmanlar (kontaktör, röle, klemens, kondansatör vb.) cihaz üzerindeki elektronik kontrol paneli kutusunda bulunmaktadır. Isı geri kazanım cihazının ve elektrikli ısıtıcının
6 çalışması için bu kutuya elektrik bağlantısı yapılması ve elektrikli ısıtıcıya gerekli güç kablolarının çekilmesi yeterlidir. Otomasyon paneli yardımı ile DHR Cihazları bina otomasyon sistemlerine kontak ya da ModBUS (RS 485) aracılığı ile bağlanabilmekte, cihazın tüm kontrol fonksiyonları merkezi sistem üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Otomasyon paneli üzerinden cihazların taze hava ve dönüş havası debileri birbirlerinden bağımsız olarak ayarlanabilmektedir, böylece iç ortamda negatif ya da pozitif basınç sağlanabilmektedir. Otomasyon paneli ile ayrıca opsiyonel olarak tasarlanmış CO2 ya da İç Hava Kalite sensörleri yardımı ile ihtiyaç kadar havalandırma seçeneği bulunmaktadır. Bu modun devreye girmesi için oda kumanda paneli üzerinden ya da bina otomasyon sisteminden VOD modu seçilmelidir. Elektrikli Isıtıcı Soğuk iklimlerde, üflenen havanın sıcaklığını arttırmak için, Dikdörtgen geometri, Galvaniz gövde.
DES. Davlumbaz Egzoz Sistemi
DES Davlumbaz Egzoz Sistemi DES 1500/2000/3500/5000/8000/11000/14000/16000/18000/21000 Davlumbaz Egzoz Sistemi İçindekiler DES Davlumbaz Egzoz Sistemi - Cihaz Bileşenleri - Kullanım Alanları & Avantajları