Pompa Irtysh PFS - Montaj 2020
Serbestçe girdaplı bir pervaneye sahip Irkysh PFS fekal dalgıç pompa, hem evsel hem de endüstriyel sıvıları dışkı maddesi, atık su veya endüstriyel atık şeklinde pompalamak için kullanılır. Bu durumda, sıvı halde asılı zımpara ve aşındırıcı olmayan partiküllerin içeriğine izin verilir.
Irtys fekal pompası, su, konut ve kamu hizmetleri ve endüstriyel sistemler için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Irtysh dalgıç pompa da rezervuarlardan, göllerden veya nehirlerden su çekmek için kullanılabilir.
Pompa PFS - bileşimi ve çalışma prensibi
PPS pompası, açık bir pervane ile dikey çalıştırmanın bir monoblok cihazıdır. Pompa, yüksek derecede korumaya sahip olan endüstriyel kullanım için bir asenkron motor kullanır - IP68. Bir seri Irtysh'in pompalarının üretilmesiyle, aynı zamanda piyasadaki analoglardan çalışma süresini önemli ölçüde arttıran yüksek kaliteli anti-korozif malzeme kullanılmaktadır.
Irtysh PFS pompalarının teknik özellikleri:
PH değeri, pH - 6'dan 9'a
Santigrat ortam sıcaklığı - 50 dereceye kadar
Sıvı yoğunluğu - 1 100 kg / m 3
Aşındırıcı kapanımlar (hacmin yüzde birinden daha fazla olmayan konsantrasyon) - 5 milimetreye kadar
Aşındırıcı olmayan, kısa elyaf kapanımları, ağırlıkça konsantre olma - yüzde 2'ye kadar,
Koruma derecesi - IP68
Motor gücü, kW - 1,1'den 3'e
Motor devri, devir sayısı - 3 000
Kafa, m. - 4 ila 14 metre
Kablo uzunluğu, m. - 10 (standart) ila 100 (istek üzerine) metreler
Verimlilik, m3 / s - 7 ile 25 arası
Sembol - Irtysh PFS
Tanım türü: IRTYSH PFS 50 / 125.98 - 1.1 / 2 - 016
IRTYSH - pompa serileri
P - dalgıç tip motor
F - pompanın hidrolik kısmının türü, F - atık kütlesi için
C - çark tipi, girdap çarkı
50 - Nominal deşarj portu çapı
125 - nominal çark çapı
98 - gerçek çark çapı
1.1 - elektrik motoru gücü
2 - elektrik motorunun artı sayısı
0 - mobil dalgıç
1 - manuel kontrol
6 - nem-termal koruma
Irtysh PFS pompasının bileşimi şunları içerir:
Nem ve termal koruma sistemi
Pompa Irtysh PFS şeması:
1 - Elektrik motoru
2 - Sürüş tekerleği
3 - Sarmal gövde
4 - Yüz contası (manşet)
5 - Yüz mühür
6 - Yerleşik kablo (lar)
7- Şamandıralı şalter
8 - Yağ haznesi
9 - Motor muhafazasına takılan sabitleme kamerası muhafazası ve yatak haznesi
10 - Donanım bağlantı elemanı çarkı (yıkayıcı ile birlikte)
11 - Rulman
12 - Rulman (ler)
13 - Nem sensörü
15 - Fotoğraf makinesi gövdesi
16 - Kamera gövdesinin donanımsal montajı (Irtysh PF1 65/160 - 3/2 PFs 65/160 - 3/2) pompaları için motor gövdesi spiral muhafazaya (ara parçası)
17 - Taşıyıcı cam
18 - motor gövdesi
19 - Kamera gövdesine donanım sabitleme kamerası kapağı
20 - Kamera kapağı
21 - Spiral gövdeye sabitleme ara parçaları
22 - Spacer
Bu seri pompalar ayrıca, kanalizasyon sistemlerine hizmet vermek veya tarımdaki arazileri sulamak için acil durum kaynağı olarak kullanılabilir.
Irtysh pompaları: uygulamalar, modeller, işaretleme özellikleri
Irtysh pompaları, geçen yüzyılın 90'lı yıllarında kurulan Rus şirketler grubu Vzlyot tarafından geliştirilen ve üretilen modern endüstriyel alanlardan biridir.
Faaliyetinin 25 yılı aşkın süredir, şirket enerji kaynaklarının muhasebesinde lider bir ekipman üreticisi haline gelmiştir. Rise of Companies grubunun uygulama alanları bugün, tüm sanayi dallarını ve konut ve altyapı sektöründeki işletmeleri kapsamaktadır.
1 Kullanım alanları ve çeşitleri
Petrol ve madencilik endüstrileri, kağıt hamuru ve kimyasal işletmeler, gıda ve metalurjik tesis kapasiteleri için kazan daireleri, su ve kanalizasyon ve ısı şebekeleri için abonelik ekipmanı ve ekipmanları - ve bu sadece Vzlyot endişe ürünlerinin küçük bir listesidir. Bugün, basınçlı ekipmanların üretimi ve kullanımı hakkında konuşacağız.
Bugüne kadar, model üretimi kuruldu:
Bir dizi pompa Irtysh
elektrikli kendinden emişli basınçlı ekipman;
dizel fekal kanalizasyon;
saf su dizel araçları;
CMC - santrifüj monoblok-konsol basınç cihazları;
su ve dizel basınç istasyonları;
yüzer ve artezyen hidrolik tesisatları ve istasyonları;
yangın söndürme ekipmanları ve pontonlarda çalışma;
atık tesisleri ve su temini için tesisatlar.
2 Sıralaması ve Açıklaması
Takeoff firmasının basınçlı ekipmanı, çeşitli üretim kapasitelerinin zorlu koşullarında bile personelin sürekli varlığı ve kontrolü olmadan çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Dış dışkı teknolojisinin 2.1 modelleri
Bunlar, 1 ° C ila 50 ° C arasındaki sıcaklık aralığında ve 40 milimetreye kadar bir parçacık boyutuyla temiz, kirli, atık, endüstriyel ve dışkı sularını pompalayabilen monoblok dikey santrifüj sabit cihazlardır. Model yelpazesi kurulumlardan oluşur:
2.2 Dalgıç fekal ve atık kütle ekipmanı modelleri
1 ile 50 ° C arasında bir sıcaklık ve 5 milimetreye kadar bir parçacık boyutu olan atık, fekal ve endüstriyel sıvıları pompalamak için tasarlanmıştır. Cihazların modifikasyonları:
Dalgıç drenaj pompalarının çizimleri Irtysh
Soğutma gömleklerinin özel tasarımları ve yatay veya dikey basınçlı ekipman montajı, su basmış koşullarda bile kesintisiz çalışmanıza olanak tanır. Orijinal konfigürasyonda: 10 metre elektrik kablosu yerleşik tipi.
Ek bir komple sette (talep üzerine): kuyularda sabit kurulum için mekanik aygıtların yönlendirilmesi ve yük kaldırılması, boru hattına ve ıslatma pompa manşonlarına bağlantı için cihazlar.
2.3 Fekal pompa IRTYSH PFS'nin çalışması (video)
Her bir pompa Irtysh, aşağıdaki parametreleri sürekli olarak yansıtan benzersiz bir işarete sahiptir:
Bir dizi basınç ekipmanı (cihaz adı).
Elektrik motorları türleri:
"P" - soğutma modları olmayan dalgıç elektrik motorları (zorlamalı tip);
“P” - soğutma modlu dalgıç elektrik motorları (zorlamalı tip);
"H" - harici elektrik motorları (kuru).
Hidrolik aşağıdakiler için tasarlanmıştır:
"F" - atık medya;
"D" - zayıf kirli ve temiz ortamlar.
Çalışma organlarının değişimi:
“1-4” - tek kanallı, iki kanallı, üç kanallı ve benzeri;
"C" - girdap;
etiketsiz - çok kanallı (drenaj işleri için).
Tahliye borusunun tahmini büyüklüğü.
Çalışma bedeninin tahmini büyüklüğü.
Çalışan vücudun gerçek boyutu.
Drenaj ve fekal pompaların efsanesi Irtysh
Pompaların çalışma alanı çizelgesi Irtysh PF
0 - savunma mekanizmaları yok;
1 - termo koruma;
2 - nem koruması;
6 - termo nem koruması.
2.5 Cihazın özellikleri ve avantajları PF 2 300/400, 400-55 / 6-016
Teknik parametreleri ve özellikleri nedeniyle, PF 2 300 cihazı belirli bir popülerliği hak ediyor: PF 2 300 saatte 800 metreküp akışa ve 15 metreye kadar basınç, 55 kW güç ve 1000 adede kadar frekansa sahip bir seyyar dalgıç fekal ekipman Dakika başına devir.
Önceden monte edilmiş termal nem korumalı ortak endüstriyel motor tipi cihazda, iki kanallı çark 400 mm ve manuel kontrol tipine sahip bir kalkandır. Hareketli uç körük contaları korozyona dayanıklı silikon karbürden yapılmıştır.
Motora giren neme karşı ek bir koruma sistemi olarak, kendiliğinden kapanma sistemi sağlanır.
Ve motor sargısının direnci sistemin normal çalışması için yeterli değilse, cihazın açılmasını yasaklayan bir sinyalin benzersiz bir sistemi gelecektir.
Pompaların model yelpazesine genel bakış Irtysh
Irtysh pompaları, yüksek enerji verimliliği ile karakterize edilen, Rusya'da üretilen modern, güvenilir ekipmanlardır. Çeşitli sıvıları pompalamak için cihazlar için en yüksek gereksinimleri karşılar. Tüm birimler otomasyon ile donatılmıştır. Pompaların kontrol kabinleri, çeşitli modlarda kesintisiz çalışmanın garantisidir ve kırılmaya izin vermez.
Tüm ekipmanlar yatay veya dikey olarak üretilebilir. Dikey çalıştırmalı üniteler genellikle makine dairesinde yer darlığı ile kullanılır. 2012'den beri, çoğu model patlamadan korunan ek bir performans aldı.
1 Uygulamalar ve ekipman
Irtysh pompa konut ve ortak alan, sanayi, sivil küre, kanalizasyon pompalamak için gerekli olduğu kullanılan bir santrifüj cihazıdır.
Irtysh elektrikli pompa bir monoblok ünitesidir, çoğunlukla dikey versiyonlar üretilir. Cihazlar, neme karşı etkili bir koruma sistemi ile donatılmıştır, bir sızdırmazlık kiti, bir yağ haznesi, bir nem sensörü, yataklar ve sabit bir sızdırmazlık kiti içerir. Ek olarak, cihaz, statora monte edilen sıcaklık sensörleri dahil, yüksek sıcaklığa karşı bir koruma sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem aşırı ısındığında pompayı otomatik olarak kapatır.
Şu anda böyle ekipmanlar üretin:
kendinden emişli elektrikli pompa;
dizel fekal ve kanalizasyon birimleri;
Temiz sıvı için dizel cihazlar;
santrifüj monoblok konsol pompaları;
su ve dizel pompa istasyonları;
yüzen ve artezyen hidro tesisat ve istasyonları;
yangın söndürme ve ponton üzerinde çalışma için cihazlar;
su temini için kanalizasyon ve tesisat pompaları.
2 Ekipman modellerinin tanımı
Şirketin pompaları, zor üretim koşullarında bile personel tarafından sürekli denetime ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanmıştır.
Dışkı akışkanları için harici pompalar
Dikey tasarımlı, 1 - 50 ° C sıcaklıkta ve 4 cm'ye kadar partiküllere sahip temiz, kirli, atık, endüstriyel ve fekal sıvıları pompalayabilen, monoblok santrifüj sabit cihazlar.
Üniteler kalıcı olarak monte edilir (dalgıç değildirler), motorları hava ile soğutulur. Bunlar, 1–300 kW güç aralığına sahip, motor şaftı üzerinde bir kavrama ve bir şanzıman olmaksızın bir pervane tahrikine sahip santrifüj pompalardır. Güç kaynağı - 220 ve 380 volt. Yüksek güçlü pompalar sadece üç fazlı bir üretim ağı için tasarlanmıştır. Cihaz, bir elektrik motorunun üstüne ve dikey olarak yerleştirilmiş bir şafta yerleştirilmesiyle ayırt edilir.
PF2 ve PFS pompalarının boyutsal çizimleri
Temel kriter güçtür. Serideki en güçlü pompa olan NF2 500 / 650.680 –6.315 / 8– 400, 315 kW'lık bir motorla donatılmıştır. Başlangıç ​​gücü NFS50 / 125.1201 kW'dir. 50 farklı kapasite modelinde. Dönme hızı 3000 devir / dakikadır.
2.2 Fekal ve atık su için dalgıç pompalar
1 - 50 ° C sıcaklıkta ve 5 mm'ye kadar katı partiküllerde atık, fekal ve endüstriyel sıvıların pompalanması için kullanılır. Cihaz modelleri:
1-3 kW'lık küçük kapasiteli santrifüjlü sedimanlar, 5 mm'ye kadar az miktarda partikül ve% 1'i aşmayan aşındırıcı partiküller ile evsel ve endüstriyel kaynaklı kirli sıvıları pompalamak için tasarlanmıştır. Pompalanan sıvıların maksimum sıcaklığı 50'dir. Tamamlanmamış batık motorla 5 dakikadan fazla kullanılmazlar. Maksimum daldırma derinliği 10 m'dir.
Soğutucu soğutma ceketlerinin özel tasarımları ve cihazların montajının yatay veya dikey görünümü, su basarken bile sorunsuz çalışmayı mümkün kılar.
Cihaz, 10 m uzunluğunda yerleşik bir elektrik kablosu ile donatılmıştır Ayrıca, istek üzerine, cihaz ile donatılmış olabilir:
kuyuya monte edilen mekanik kaldırma cihazları;
boru hattına bağlı cihazlar;
emme pompası kılıfları.
Dalgıç fekal pompaların basınç özellikleri Irtysh
55 ° C'lik bir su sıcaklığında 15 dakika ve 45 dakikalık bir aralıkta çalışabilir;
üniteler sincap kafesli bir rotorlu bir asenkron motorla donatılmıştır;
% 78'e varan verim;
7000 saat boyunca güvenilir şekilde çalışabilir;
Cihazın minimum tıkanması, akış parçasının ve cihaz tekerleklerinin geometrisinin özellikleri ile elde edilir;
iyi muhafaza edilebilirlik.
2.3 FECAL POMPA IRTYSH PFS (VİDEO) İŞİ
2.4 Dalgıç PD pompaları
Artırılmış gücün Monoblok santrifüj birimleri. Suyu benzer özelliklerdeki kirlilikler ve sıvılar olmadan pompalamak için kullanılır. Yeraltı suyunu dışarı pompalamak ve su baskınını ortadan kaldırmak için etkili bir şekilde işlev görür. Yüksek güç ve kayda değer bir kaynak, onları su temin ve kanalizasyon arıtma tesislerinin organizasyonu için üretken kılar.
Atık suların zayıf kirlilikle dışarı pompalanması;
Drenaj için tesisatlarda kullanım (dalgıç konstrüksiyonun rahatlığı);
herhangi bir sulama sistemi.
PD serisi, 1-300 kW kapasiteli 50 model içerir ve bu sayede çeşitli alanlarda kullanılabilir. En güçlü pompa yaklaşık 700 kg ağırlığındadır. Her türlü iklim koşullarında drenaj çalışmaları için kullanılabilir. Sıvı içinde 1.2 cm'ye kadar katı partikül içeriğine izin verilir Sıvı kafa 25-50m'dir.
2.5 Pompa TsNK
Bu ekipmanlar dikey olarak monte edilir ve + 40 ° C'ye kadar sıcaklıklarda çalıştırılır. Proses suyunu, glikol su karışımlarını ve ısıtma sistemlerini pompalamak için çok uygundur. Sulama ve söndürme yangınları için kullanılır.
Pompa Irtysh TsNK
Cihaz, taban plakasında bulunan bir motor ve bir pompa içerir. Pik demir kasa, sabitleme pençeleriyle tek bir bütün yapar. Tahrik, serilerin güç aralığını genişleten çeşitli tiplerdeki motorların ve pervanelerin kullanımına izin veren elastik bir kaplin üzerinden gerçekleştirilir.
2.6 Pompa SSC
Bunlar monoblok kuru tip pompalardır. + 120 ° C'ye kadar olan sıcaklıklarda sıvıları pompalamak için + 40 ° C'ye kadar olan sıcaklıklarda sabit ekipman olarak kullanılır. Yoğuşma sıvısı ve teknik su, glikol ile su solüsyonlarının tedarik edilmesini sağlar. Klima ve soğutma sistemlerinde, su temini, ısıtma sistemlerinde kullanım için önerilir. İstek üzerine, üniteler gücü kontrol eden hız kontrol cihazları ile donatılabilir.
2.7 Pompalar CML
Küçük boyutlu düşük basınçlı santrifüj monoblok pompalar. Aynı düzlemde gelen ve giden bağlantıların konumu ile bir spiral şeklinde bir dökme demir gövdesine sahiptirler. Muhafaza, kurulum için bir flanş ile donatılmıştır.
Irtysh TsML pompaları bazında pompa kurulumu
Cihaz, aşındırıcı madde içermeyen soğuk ve ılık su, glikol ile su karışımı (+ 140 ° C'ye kadar) pompalamak için uygundur Soğutma, ısıtma ve sulama sistemleri için tesisatlarda kullanılır. Ekipman, motor aşağıdayken hariç tüm konumlara monte edilebilir.
"Irtysh" pompalama ekipmanlarının tüm modelleri, endüstri sektöründe, kanalizasyon sistemlerinde ve su tedarik sistemlerinde uzun süre boyunca yük altında kesintisiz çalışmayı garanti eden kalite tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Alıcıların talebi üzerine, modele ek seçenekler ekleyebilirsiniz.
Pompalar PF (PFS) Irtysh
Irtysh tipi PF (PPS) elektrikli pompalar, hem ev hem de endüstriyel kullanım için tasarlanmış dalgıç cihazlardır. Asitliği 6 ila 9 birim olan kirli sıvıları pompalayabilir ve sıcaklık 50 ° C'yi aşmamalıdır. Bu cihazların geçebileceği izin verilen maksimum katı boyutu, 9000 MPa'dan fazla olmayan sertlik ile 5 mm'dir.
PF (PFS) pompaları fekal, kanalizasyon ve endüstriyel atıklara mükemmel şekilde uygundur.
Monoblok tasarım ve kısa şaft erişimi nedeniyle, elektrikli pompa bükülmez, bu nedenle uzun bir süre hizmet edecektir. Akış kısmının düşünülmüş geometrisi, uzun liflerle yüksek derecede kirlenmiş sıvıların pompalanması durumunda bile tıkanma olasılığını dışlar.
Pompaların elektrik motoru, aşırı derecede güvenilir ve yüksek seviyede güvenilirliği garanti eden aşırı ısınma ve nem girişinden tamamen korunmaktadır.
Neme karşı motor koruması aşağıdaki bileşenlerle sağlanır:
iki mekanik körük contası veya manşonu kullanarak hidrolik taraftan şaftın çift sızdırmazlığını sağlayan hareketli contalar;
pompaların akış tarafına monte edilen ve silikon karbür kullanılarak üretilen mekanik contaların sürtünme çifti (bu malzeme korozyona ve aşındırıcı tabaka aşınmasına karşı dayanıklıdır);
yağ haznesi: yuvarlama contasının yağlanması ve yataklardan ve motordan gelen ısının uzaklaştırılması nedeniyle sıvı ve neme nüfuz etmesini önler;
nem kontrol cihazı;
nem arttığında motor kapatma sistemi;
motor sargısının yalıtım direncini izleyen bir cihaz olup, direnç düşürüldüğünde motorun çalıştırılmasının yasaklanması hakkında sinyaller verir;
kauçuk O-halkaları (pompa eklemlerinin sıkılığını) ve lastik contaları (dış yalıtım tabakasının sızdırmazlığını garanti eder) ile sabit contalar.
Kalın ızgara izolasyonlu bakır iletkenlere sahip bir güç kablosu, güç şebekesine bağlanmak için kullanılır (yağa dayanıklı bir malzeme ayrıca üzerine kaplanır). Bu kablo yanmaz, dayanıklı, nemden ve elektrik akımı arızalarından güvenilir bir şekilde korunmuştur. Pompanın zor koşullarda uzun süreli çalışmasını sağlayacaktır.
Normal koşullar altında çalıştırılan bir hidrolik makine, motora ek soğutma gerektirmez, çünkü çevreye ısı transferi nedeniyle çalışma sıcaklığı (140 ° C'ye kadar) korunur. Pompa "kuru" ya bağlıysa, bir soğutma sistemi ile donatılmalıdır (genellikle soğutucunun cebri sirkülasyonu ile sıvı bazlı bir soğutma ceketi kullanılır).
Yerleştirme işlemini mekanize etmek ve pompayı basınç borularından ayırmak için, basınç borularını sızdırmaz hale getiren otomatik bir merkezleme sistemine sahip özel bir indirme cihazı kullanın. Bu durumda pompa, destekleyici konektörler deşarj borularına yapışana kadar kılavuzlar boyunca dikey olarak hareket eder.
Irtysh tesisinin tasarımcıları ve mühendislerinin ortak çalışması, tüm servis ömürleri boyunca rulman montajlarını korumamayı mümkün kıldı. Bu, üst üniteye bir radyal yükün ve alt üniteye bir radyal ve eksenel yükün uygulanması nedeniyle mümkün olmuştur.
Dalgıç fekal pompa Irtysh PF (PFS) teknik özellikleri
Motor gücü 1,1 ila 200 kW arasında değişir (750 - 3000 rpm'de).
Elektrik motorunun minimum parametrelerindeki basınç maksimum 80 ° C'dir.
Hidrolik makine, 10 ila 100 metre uzunluğunda güç kabloları, birkaç termal sensör (stator ve motor rotoru içine yerleştirilmiş) ve ayrıca bir nem sensörü ile donatılabilir.
Minimum motor parametrelerine sahip pompa kapasitesi maksimum 2200 m3 / saat ile 7 m 3 / saate kadar çıkabilir.
Motor parametreleri, pompanın ihtiyaçlarına ve amacına göre seçilmelidir.
"Irtysh" Pompaları - artan karmaşıklığı olan işler için ekipman
Endüstriyel serilerin pompaları söz konusu olduğunda, Irtysh ticari markası altında bilinen Vzlet endişeli pompalarından bahsetmemek gerekir. Bu genç marka geçtiğimiz günlerde Rusya pazarında yer aldı, ancak inovasyonun ve takip eden dünya deneyiminin yarım yüzyıllık bir deneyimle bile geleneklerden daha fazla umut verici olduğunu kanıtlayabildi.
“Üretildi”, bu üreticinin özelliklerinden biridir. Her ürün için, yalnızca bir yıllık hizmetin testine dayanacak yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler seçilir. Markanın gelişiminin başlangıcında kurulan askeri-sanayi kompleksinin gelenekleri, günümüzün şirket gerçeklerine de aktarılarak, amiral geminin büyümesini sağladı.
"Irtysh" pompalama ünitelerinin sınıflandırılması
Basınç ünitelerini içeren enerji kaynaklarının muhasebesi için ekipman, kaygının ana üretim hattıdır. Oluşur:
kendinden emişli tipte yüzey elektrik tesisatı;
Fecal cihazları ve ayrıca dizel yakıtta çalışan temiz su için dalgıç ekipmanı;
konsol tipi basınç tesisatları;
Atık su arıtma tesislerinin yangın söndürme ve bakımı için tesisatlar.
En popüler tüketici modifikasyon pompalarını düşünün.
Irtys f dışkı pompalarının karakteristiği
Fekal inklüzyonları olan, özellikle 50 ° C'yi aşmayan endüstriyel solüsyonlarla kanalizasyon pompalamak için özel olarak hazırlanmıştır. 0.5 cm çapında bir katı fraksiyonun varlığını sağlayın Bu kategoride, bu tür pompalar ayırt edilir:
"Irtysh" PF-2, -1 pompaları;
"Irtysh" PFS-50, -65 pompaları.
dikey ve yatay kurulum imkanı;
1-3 kW aralığında güç üretin;
ideal olarak 1 g / l'den daha fazla olmayan bir konsantrasyona sahip aşındırıcı parçacıklar içeren kirli su ile başa çıkmak;
motorun bir sıvı içinde tam daldırılmadan çalışabilir (5 dakika boyunca);
Su yüzeyinden uzaklık 10 m'yi geçmemelidir;
geliştirilmiş soğutma ceketi tasarımı;
kısa süreli çalışma için t 0C +55'te adaptasyon, lansmanlar arasında 45 dakikalık molalar gerektirir;
Bu serinin kurulumlarının yüksek verimliliği (% 78'e kadar);
üretim kaynağı en az 7 bin çalışma saati için tasarlanmıştır;
bölme boyunca akış pratik olarak tıkanmamıştır;
tüm parçaları değiştirilebilir, bu da ömürlerini önümüzdeki yıllar boyunca uzatmaya olanak tanır.
Drenaj pompaları "Irtysh" (PD serisi)
Temiz veya kirli yağmur, eriyik, yeraltı sularının su basmış bodrum katlarından, pisliklerden, havzalardan ve diğer yüzey ve yeraltı tesislerinden temizlenir.
Dikey daldırma gerektiren monoblok cihazları birleştirin. Elektrikli ve hidrolik parçalar, termal ve nem koruyucuları, kontrol paneli ve şamandıra kontrolöründen oluşur.
hidrolik ünitenin üzerinde lokalize olan asenkron tek fazlı motor ile ekipman;
çok çeşitli t 0C'de (+50'ye kadar) çalışır;
yüksek derecede elektrik koruması (IP68);
Zayıf alkali çözeltilerin transferine izin verin;
Belirli modele bağlı olarak, 100 metreye kadar uzunluğa sahip ekipman ağ kablosu.
Güç - 1.1-315 kW;
Maksimum tork - 2.94 bin devir / dakika'ya kadar;
Yem - 13-1600 m3 / s;
150 metreye kadar çıkın.
Kanalizasyon basınç pompası "Irtysh" 30NF-300
Çok çeşitli görevlerde kullanılan tek kademeli sabit kurulum. Temiz içme suyunun transferini, sanayi tesislerinden kirli atık suyu ve atıksu arıtma tesislerini, kamu hizmetlerini ve özel hanehalklarını içerir. Santrifüj tasarımı, uzun lif kapanımları içermeyen dışkı suları için de uygundur.
Irtysh PF, NF, PD pompaları
Irtysh pompaları, pompa modeline ve amacına bağlı olarak 3 ila 12 mm'ye (drenaj pompaları) ve 35'e ulaşan çapa sahip oldukça büyük mekanik ve lifli kapanımlar içeren endüstriyel ve evsel atık ve fekal suları pompalamak için tasarlanmış pompalama ekipmanıdır. 100 mm (fekal pompalar).
Yapısal olarak, Irtysh pompaları entegre bir elektrik motorlu monoblok santrifüj pompalardır. Motorlar asenkron endüstriyel performans olarak IP68 koruma derecesine sahip elektrikli motorlar olarak kullanılır.
Pompalar, su basarken performansın korunmasıyla kuru bir makine dairesine monte edilmek üzere yatay ve dikey bir konumda bir soğutma ceketi ile yapılabilir.
Dalgıç pompaların zorunlu teslimat paketi 10 metre dahili kablo ve birimin fiyat listesine dahil olan bir kontrol paneli içerir.
Müşterinin talebi üzerine, kablonun uzunluğunu büyük bir şekilde değiştirmek ve yumuşak yol vericili kontrol panelleriyle donatmak mümkündür.
Pompalar, pompanın boşaltma boru hattına bağlanmasının mekanizasyonu için bir indirme cihazı ile donatılabilir, sabit kurulum kılavuzları (kılavuzların uzunluğu kuyu derinliği dikkate alınarak belirlenir), pompanın kaldırılması ve indirilmesi için kaldırma mekanizmasının yanı sıra basınçlı emme hortumları.
Dalgıç fekal pompaları Irtysh PF, PFs
Home / Pompalar / Dalgıç fekal pompaları Irtysh PF, PFs
Dalgıç monoblok fekal pompaları Irtysh PF ve Irtysh PF'ler, sert koşullarda kesintisiz çalışma ve 10 m'lik bir derinlik için tasarlanmış, arttırılmış güvenilirlikteki modern endüstriyel cihazlardır.
Kanalizasyon sistemlerinde, kanalizasyon arıtma tesislerinde, işletmelerde, şantiyelerde, fekal sıvılar, endüstriyel ve evsel atık sular için 50 C'ye kadar sıcaklıklar, 1100 kg / m3'e kadar yoğunluk ve 6'dan 9'a kadar asitlik (pH) için kullanılırlar. Aktarılabilir kütlelerde, uzun lifler de dahil olmak üzere,% 20'ye kadar, 20-100 mm'ye kadar ve% 1'e kadar aşındırıcı parçacıklar (5 mm'ye kadar) askıda partiküller kabul edilebilir.
Pompalar PF Irtysh ve Irtysh PFs, sıvı seviyesi, nem, titreşim, sıcaklık, sızıntı, aşırı yük sensörleri ile kendini teşhis ve gösterge sistemi ile otomatik bir anahtar teslimi kompleksidir. Rus gerçeklerine tam olarak uyarlanmışlardır - kullanımı kolaydır, büyük asma ve yüzer kapanımlar, saman ve diğer kalıntıları içeren kanalizasyonlarla uğraşırlar.
Irtysh PF pompa bir kontrol paneli ile birlikte gelir ve bir spiral muhafaza, bir yağ haznesi, aşınmaya ve neme dayanıklı bir kılıf içinde hava geçirmez bir şekilde gömülü güç kabloları, bir şamandıra anahtarı oluşur. Yuvada altta tek, iki veya üç kanallı bir santrifüj pervane bulunur ve üst kısımda pompalanan ortam tarafından soğutulan bir elektrik motoru vardır. Pompa tipi Irtysh PFs çalışma gövdesinde - bir vorteks tekerleği.
Yağ haznesi contaları yağlar ve kısmen motor ve yatakları soğutur. Çalışma şeklinin ihlali, aşırı ısınma, motor sargısının bütünlüğünün ihlali, yağ haznesindeki nem, koruma sistemleri tetiklenir ve elektrik motoru kapatılır.
Irtysh serisinin fekal monoblok pompaları, sabit modda ve taşınabilir - mobil, desteklere monte edilmiş olarak çalışmak üzere üretilmiştir.
Sabit ünitelerin montaj ve sökümünün mekanizasyonu için bir indirme cihazı temin edilmiştir. Bir zincir yardımıyla, elektrikli pompa kılavuzlar boyunca boru hattı ile birleştirme yerine, otomatik olarak merkezlenir ve boşaltma ağzının contası üzerindeki destekleyici konektör tarafından sabitlenir. Pompanın sökülmesi, kuyucuktan veya tanktan boşaltılmadan yapılır - bir zincir yardımıyla ve kolayca üst üste kılavuzluk eder.
Irtysh PF ve PFs pompalarının avantajları
monoblok tasarım, kısa erişimli şaft, yüklerin optimizasyonu, motorun hareketli ve sabit conta sistemi ile çift sızdırmazlığı (akış parçasının yan tarafında iki yüz körük tipi veya yüz contası ve manşet) sayesinde daha fazla güvenilirlik ve dayanıklılık (çalışma süresi - 7 binden fazla) güce bağlı olarak);
Diğer fekal pompa türlerine göre% 78'e varan verimlilik artışı;
akış kısmının optimal profili, çarkların büyük akış bölümleri nedeniyle yüksek ve lifli kapanımlar içeren kütlelerin pompalanması sırasında bile tıkanma riski düşüktür;
sorunsuz çalışma, yönetim ve kontrol otomasyonu, koruma sistemleri;
Servis ve tamir için minimum maliyet ve zaman (ortalama kurtarma süresi - 8 saat, akım ve ana bakım sıklığı - 3.33 ve 20 bin saat), montaj ve demontaj boru hattının ve contaların ve yatakların ayrılmasını gerektirmez - özel bakım;
yüksek derecede bakım - neredeyse tüm durumlarda, pompa geri yüklenmelidir;
yedek parçaların mevcudiyetinden kaynaklanan arıza sürelerinin azaltılması, bunların hızlı bir şekilde teslim edilmesi, geniş bir hizmet merkezleri ağı;
ithal eşlerden 2-5 kat daha ucuzdur.
Ürün çeşitliliği satırı
Pump-Center firmasının kataloğunda, Irtysh PF ve Irtysh PFs'nin 36'dan fazla modeli ve 7'den 660m3 / sa kapasiteye ve 4 ila 70 m'lik bir basınca sahip fekal pompa türleri bulunmaktadır.
Elektrikli pompaların çeşitli teknik özellikleri, farklı koşullar ve sıvılar için farklı viskozite ve döküntülere uygun bir seçenek belirlemenize olanak tanır ve en yüksek verimlilik ve daha düşük güç tüketimi ile kavitasyon olmayan bir alanda çalışmayı sağlar:
mobil veya sabit;
deşarj borusunun çapı 50 ila 250 mm arasındadır;
750-3000 rpm'lik bir şaft hızı ile 1,1-55 kW gücünde sabit (220 V) veya alternatif akımlı (380, 660 V) motorlarla;
termo, nem, termo nem koruması veya koruma olmadan;
standart veya bireysel ekipmanla (pervanenin kesilmesiyle, patlamaya dayanıklı bir motorla donatılmış, daha uzun güç kabloları ve iki şamandıralı anahtarlarla).
Hedefe pompalanır: Kanalizasyon pompaları
Pompalanan ortam için pompalar: Kirli su pompaları
Fekal ve drenaj pompaları Irtysh - dalgıç ve dış kanalizasyon - drenaj ve fekal pompaların temini Irtysh
Fekal ve drenaj pompaları Irtysh
Üreticiden depodan pompalama ekipmanı (St. Petersburg, Moskova, Çelyabinsk, Rostov-on-Don, Kazan) satışı, üretim tesislerinde üretim ve tedarik.
Irtysh fekal ve drenaj pompaları için fiyat listeleri ile, dalgıç ve dış pompalar için pompalama departmanı ile irtibata geçiniz.
Irtysh serisi pompalar, neredeyse hiç bakım gerektirmeyen, zorlu çalışma koşulları için tasarlanmış, pompalanmış bir ortama ya da açık kuru bir versiyona daldırılmış çalışan profesyonel endüstriyel ekipmanlardır.
IRTYSH Rus, modern, süper güvenilir pompalardır.
Dışkı, katı (aşındırıcı olmayan) parçacıklar, çamur katışkıları ve lifli bileşenler dahil olmak üzere, evsel ve endüstriyel atıksu, fırtına ve karışık suların pompalanması.
Kentsel ve kırsal işletmeler "Vodokanal". Konut ve toplumsal hizmetler. Endüstriyel ve inşaat mühendisliği. Tarım ve endüstri.
Satın almada küçük yatırımlar.
Azaltılmış bakım kesintisi.
Dalgıç pompaların kullanımının yanı sıra kompakt monoblok pompa şekli nedeniyle yapı hacimlerinde önemli azalma.
Sel riski yok. Atık su pompalama süreçlerinin tam otomasyonu.
İşletme maliyetlerinin en aza indirilmesi.
Mükemmel akış parçası sayesinde enerji tasarrufu. Uygun pompa seçimi nedeniyle daha az enerji tüketimi.
Geniş kullanım alanı - tortuları ve çamurları pompalamaktan temiz su pompalamaya kadar.
Çevreye gürültü, titreşim ve ısı yayılımı olmaması nedeniyle çevre temizliği - pompa su altında çalışır.
Bir pompa Irtysh'ini özel görevler için özel karakteristiklerle sipariş etme yeteneği.
Tasarım ve faydalar.
Dalgıç elektrikli pompa, zararlı faktörlerin (gürültü, titreşim, ısı vb.) İnsan üzerindeki etkisini ortadan kaldırır.
Kısa bir şaft çıkıntısı olan bir elektrikli pompanın monoblok tasarımı, sapmasını ortadan kaldırır. Bu, keçe ve yatakların servis ömrünü önemli ölçüde artırır, titreşimi azaltır ve düzgün çalışmayı sağlar.
Akış parçasının düzgün bir profile sahip özel geometrisi ve geniş akış bölümlerine sahip bir, iki, üç kanallı ve girdaplı pervanelerin kullanılması, büyük ölçüde kirlenmiş akışkanların geniş ve hatta uzun lifli kapanımlarla pompalanmasını sağlar ve tıkanma riskini en aza indirir.
Özel tasarımlı dalgıç pompa motoru, kapsüllenmiş dahili tip, koruma sınıfı IP68, asenkron, üç fazlı (monofaze), kısa devirli bir rotorlu, sargılar içine yerleştirilmiş termal sensörler ile donatılmış, "F" stator sarımları ile 145 ° C'ye kadar çalışabilen bir izolasyon sınıfı.
Dalgıç pompaların motoru için güvenilir bir nem koruma sistemi aşağıdakiler tarafından sağlanır:
Hidrolik parçadan iki kısmi sızdırmazlık sağlayan körük tipi (Rel> 7.5 kW) veya manşon ve mekanik conta (aşınma aşınma ve korozyona karşı yüksek direnç gösteren silisyum karbürden yapılmış olan Rel 7.5 kW) ile şaft üzerinde çift sızdırmazlık sağlayan bir dizi hareketli conta Rel 3'ün pompalarında, 50 ° C sıcaklıkta,% 8'e varan bir konsantrasyona sahip, kısa lifler de dahil olmak üzere, çeşitli aşındırıcı olmayan süspansiyon parçacıklarının içeriği ile, aşındırıcı süspansiyonlu partiküller hacimce% 1'den fazla değil, 5 mm'ye kadar boyutlarda ve mikro sertlik bo değil Bunu 9000 MPa.
Irtysh PD serisi elektrikli pompalar, yoğunluğu, viskozitesi ve kimyasal aktivitesi açısından 0 ila 50С ve pH 6,5… 9,0 arasında bir sıcaklığa sahip temiz veya hafif kirli suyu (deniz suyu hariç) ve saf suya benzer diğer sıvıları pompalamak için tasarlanmıştır. Pompalanan sıvılar,% 0.1'den daha fazla bir hacimde ve 2 mm'den daha büyük bir hacimde mekanik safsızlıklar içermemelidir.
Pompa, çalışma noktasının (basınç ve akış) parametrelerine göre seçilir. Tesis, çark türüne ve çapına göre değişen çok sayıda farklı pompa sunmaktadır.
Her bir standart pervane çapı için, karakteristik H = f (Q) katalogda verilmiştir. Özellikler, belirli bir pervane çapı için pompanın maksimum verim noktasını gösterir.
Pompa seçim kuralı:
Sistemin çalışma noktası, pompa karakteristiğine düştü veya sizi tatmin eden aralıkta yatar (Şekil 1).
Çalışma noktası karakteristik üzerinde değilse, pervane kesilebilir, böylece pompa için optimum koşullar sağlanır.
Maksimum verim alanında çalışırken, pompa üzerinde etkili olan eksenel ve radyal kuvvetler minimumdur ve pompanın akış kısmındaki akışkanın akış hızı optimaldir.
Pompanın gerçek çalışma noktası, maksimum verim bölgesinden ne kadar farklı olursa, verimi ne kadar düşük olursa, akış oranı en uygun olandan farklıdır. Pompa düzensiz çalışabilir, işinin güvenilirliği ve servis ömrü azalır.
Düşük akışta (çalışma karakteristiğinin en soldaki alanı. Şekil 2) akış oranı çok azalır. Bu, pompa pervanesini engelleme riskini arttırır.
Tıkanma olasılığının minimum olduğu çıkış ağzındaki minimum akış hızı 0.8 ile 1 m / s arasındadır.
Yüksek maliyetlerde (grafiğin en sağdaki kısmı) kavitasyon görünebilir, pompanın çalışma elemanlarının ciddi aşınması olabilir. Bütün bunlar pompanın ömrünü azaltır.
Pompa motor gücü seçimi.
Pompa performansı değişkendir. (Şek. 3, seçenek 1). Bu durumda, karakteristik üzerinde belirtilen motor gücü,% 10 ile% 15 arasında bir güç rezervi içerir. Bu yedek, katı tıkanma ile sıvıyı pompalarken pompanın çalışmasını garanti eder, bu da geçişi bloke edebilen ve güç tüketiminde artışa neden olan (temiz suya kıyasla).
Pompa, çalışma şeklini değiştirmez, örn. sabit performans sağlar, motorun gücü sabittir (Şekil 3 seçenek 2) Bu durumda, uzmanlara yönelmeniz gereken daha az güçte bir elektrik motoru monte etmek mümkündür.
Motor tipini seçin.
Dalgıç pompa kurulumu.
Şekiller, pompa pompalanan sıvıya daldırıldığında dalgıç montajını göstermektedir. Yapılan işlere bağlı olarak, pompa ya dalgıç sabit bir kurulum (sabit bir basınç borusuna bağlantı, Şek. 4 ve 6) veya seyyar bir dalgıç montajı (bir basınç hortumuna bağlantı, Şekil 5) içerebilir. Dalgıç sabit montaj durumunda, pompa dalgıç montaj için cihaza ulaştığında, zincir için pompa kılavuzlar boyunca indirilir, otomatik bir kaplin yardımıyla otomatik olarak devreye girer.
Mobil kurulum için pompa hemen tankın üzerine yerleştirildiği bir stand üzerine verilir. Ancak bu tasarımda, pompa sürekli sabit çalışma için tasarlanmamıştır.
Dalgıç kurulumunda zorlamalı bir soğutma sistemi bulunmayan fekal pompalar kullanılıyorsa, pompalar daima pompalanan sıvıya tamamen daldırılmalıdır (Şekil 4).
Pompanın suya daldırılmamış bir motorla uzun süre çalışabileceği durumlarda (Şekil 6), bu tür pompalarda zorlamalı soğutma ile bir motorun kullanılması gerekir.
Tüm motorların sargıları, motoru aşırı ısınmaya karşı koruyan sıcaklık sensörleri ile donatılmıştır. Yetersiz soğutma durumunda (örneğin, su seviyesi düştüğünde), sıcaklık sensörlerinin çalışması nedeniyle motor otomatik olarak kapanır.
Pompanın kuru montajı.
“Kuru” kurulum seçeneği için, pompa makine dairesine monte edilir, sıvı, stop vanalarının monte edildiği emme nozulundan geçirilir (Şekil 7, 8, 9).
Böyle bir kurulum için, Irtysh serisinin pompalarını zorlamalı soğutmalı bir motorla (SW) kullanın. Soğutma sıvısı tüm motorun etrafından akar (Şekil 8), ısıyı uzaklaştırır ve ısı eşanjöründe pompalanan sıvıya aktarır.Bu şemada, pompa, motor odasının acil taşması durumunda veya Irtysh serisinin pompaları harici (basınçsız) bir elektrik motoruyla çalışmaya devam eder. soğutma, ortak endüstriyel elektrik motoruna benzer şekilde hava ile gerçekleştirilir (Şekil 9).
Sıvı seviyesi hidrolik kısmın seviyesine düştüğünde dalgıç montaj için (Şekil 11, 12), motorlu ve yazılımlı pompaların kullanılması gerekir. Yazılımlı bir motorda, sürekli çalışma sırasında bile, pompalanan sıvının sıcaklığının üzerindeki motorun sıcaklığı, kural olarak, 40 ° C'den fazla değildir (Şekil 10). Motordaki termal yük bu nedenle çok küçüktür.
Zorla soğutma ile elektrik motoru ile pompanın kapsamları:
- Pompanın “kuru” kurulumu için.
- Depoda düşük su seviyesi ile kurulum için (elektrik motoru pompalanan sıvı içinde değildir).
- Yüksek sıcaklığa sahip sıvıları pompalarken.
- uzun süreli kesintisiz çalışma sırasında elektrik motorunun altındaki su seviyesi.
Pompalanan sıvının özelliklerine bağlı olarak, kurulum, çalışma koşulları, "Irtysh" serisinin pompaları tamamlanabilir
aşağıdaki elektrik motoru türleri:
Pompa çarkı tipini seçin.
Fekal pompaların montajı.
Su darbesine karşı koruma.
Pompanın çalışması sırasında, yataklara, contalara ve pompanın diğer elemanlarına iletilen önemli alternatif kuvvetler etki eder. Güvenilir ve kusursuz pompa çalışması sağlamak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:
Pompa dönmemeli, dönmemeli veya hareket etmemesi için sabitlenmelidir, pompa bir zincir veya kablo üzerinde askıya alınmamalıdır (Şekil 8).
Uzun süreli çalışma sırasında pompa düzgün bir yüzeyde gevşek kalmamalıdır (Şekil B). Sarsıntıyı başlatırken, pompanın sabit titreşimleri ve salınımları sürekli olarak düz bir yüzey üzerinde hareket edecektir. Bu durumda, pompa zemine veya temele sabitlenmelidir.
Pompa, iletilemeyen, titreşime neden olmayan ve sabitleyen sabit bir tabana sabitlenmelidir (Şekil 9, 10).
Pompayı kurmak için, dalgıç pompa için bir cihazın (dalgıç montajı, Şek. 9) veya doğrudan istasyonun (veya benimki) temeline bağlanan bir destek flanş dirseği (kuru montaj Şekil 10) kullanmak gereklidir.
Pompayı, salınımların meydana gelebileceği veya titreşimleri iletebilen bir yapıya monte edilmesi tamamen kabul edilemez.
Akışkan boru hattında ve elemanlarında hareket ettiğinde, boru hattının doğal salınımlarına yol açan kuvvetler ortaya çıkar. Boru hattı pompaya bağlandığında, birbirleriyle etkileşime girer, bu nedenle pompa kompansatörler vasıtasıyla boru hattına bağlanmalıdır, lastik contalar (Şekil 12) gibi sönümleme elemanları kompansatör olarak kullanılır, dalgıç montaj için pompayı monte ederken, dalgıç pompa bir kompansatör olarak kullanılır. Pompanın montajı (Şek. 11).
Pompayı açıp kapatırken, bağlantı parçalarına veya contalara zarar verebilecek güçlü hidrolik şoklar mümkündür. Su darbesi oluşmasını önlemek için aşağıdaki önlemler önerilir:
Elektrikle çalışan vanaların kullanımı.
Basınçlı tankların montajı.
Pompa açıldığında ve kapatıldığında devir sayısını düzenleyen cihazların kurulumu.
Hava tahliyesini tahliye borusunun en yüksek noktalarına monte etmek.
Ek vanaların montajı.
İkinci yardımcı emme borusunu takın (Şek. 13).
İkinci emme borusu, kontrol vanasından hemen sonra basınç borusuna bağlanır. Pompa kapatıldığında, su sütunu boru hattı boyunca hareket etmeye devam eder ve yardımcı emme borusundan hava emer.
Bir valf ve bir çek valften oluşur ve basınç borusunu alıcı tankın hava boşluğuna bağlar. Bu boru hattının minimum kesiti tıkanma olasılığını ortadan kaldırmak için Du 100'dür.
Irtys fekal pompaların performans ve boyutsal çizimleri.
Dalgıç fekal pompaları Irtysh.
Dalgıç drenaj pompaları Irtysh
Dış fekal pompalar Irtysh NF
Irtys fekal pompası, evsel ve endüstriyel atık suları pompalamak için en yüksek gereksinimleri karşılayan çok yönlü genel amaçlı bir pompadır. Irtysh pompaları, evsel kanalizasyon sistemlerinden, endüstriyel ve tarımsal işletmelerin ve tıbbi kurumların kanalizasyon pompalarını kolayca pompalar. Atık suların yanı sıra yüzey ve drenaj suyunu pompalamak için pompa istasyonlarında güvenilir şekilde çalışırlar. Atık su arıtma tesislerinde başarıyla işletilmektedir. Farklı tip pervanelerin kullanılması sayesinde, Irtysh serisi pompalar çok fazla pompalama (“yutma”) ve zorlu çalışma koşullarında dahi oldukça güvenilirdir.
Irtysh pompalarının diğer üreticilerin pompaları üzerindeki avantajları nelerdir?
Bugün Rusya'nın lağım pompaları pazarında, neredeyse tüm dünyadan birçok yabancı şirket var. Oldukça büyük bir pompa yelpazesi sunuyorlar; bunların birçoğu doğal olarak yüksek bir fiyata sahip, gerçekten son teknoloji ekipmanlardır. Ancak, Rusya'nın vodokanaller tarafından ithal edilen ekipmanın işletilmesiyle ilgili son on yılın deneyimi, bir takım olumsuz faktörleri ortaya çıkarmıştır. Ne yazık ki, Rusya'daki kanalizasyon şebekelerinin çalışma koşulları Almanya, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri vb. Ülkelerden çok farklı. Ve atasözü dediği gibi, “Rusça için iyi olan, Alman için ölümdür.” "Ölü" ithal pompalar - kırık salyangozlar, kırık pervaneler, yanmış elektrik motorları, kumla yıkanmış hidrolikler, mevcut mekanik salmastralar - Rusya'da oldukça fazla. Ve üreticiye hitap etme girişimleri için - “Sorun olmadan çalışacağına söz verdiniz” - bir cevap “drenleriniz DIN'ye göre değil” ve en iyi durumda, çok sayıda sıfırın bulunduğu yedek parçaların faturaları operatörlere göre karanlık hale geliyor. gözlerinde. Ayrıca, yedek parça satın aldıklarında, ne onarım tecrübesine ne de özel ekipmana sahip olduklarında, onarım sırasında pompaların arızalanması daha da saldırgandır. Satın alma ayları ile mutlu olduklarını ve onarımları beklediklerini - yıllardır ortaya çıkıyor.
Pompaların arızalanmasının bir diğer nedeni, pompa kontrol panelleri olmadan bunları satın almaktır. Kural olarak, ithal edilen ciddi bir kalkan, ortalama olarak pompanın maliyetinin% 75'ini oluşturur. Birisi onları bilmiyor, birileri sadece kaydeder, bu yüzden motorlar “mavi alev” ile yanıyor. Fakat Rusya'da her şeyi olması gerektiği gibi bağlayan yetkin mekanik ve güç mühendisleri var - bir kalkanla; pimlerden, tuğlalardan, pompanın çubuklarla korunacağından yapışır; “kırk yıl hizmetsiz” in inanılmayacağına dair güzel sözler; genellikle "basurmansky" den çevrilmemiş teknik belgeler okunacak ve hiçbir mucizenin bulunmadığını ve herhangi bir ekipmanın zamanında bakım gerektirdiğini öğrenecek. Bunlardan biri açık bir şekilde yetkililere açıklayamaz - neden düzgün çalışan ekipmana, küçük pompa gücüne, 1000 avroya, mekanik salmastrayı, yatağı, bir çift contayı ve bu parayı daha önce kırılmış ekipmanı onarmak için yeterli olmadığında nereye koyacağınızı değiştirmeniz gerekir. Tabii ki, FG, SD, SM marka pompaların ucuz Rus ve BDT ülkeleri var, ama bu da bir seçenek değil. Bu pompaların ana dezavantajı su korkusu, yani. Kanalizasyonda oldukça sıradan bir olay olan sel. Diğeri ise otomatikleştirmenin yapıcı yetersizliğidir. Operatörün varlığı olmadan çalışamazlar çünkü sürekli bakıma (sıkma rakorları, motor merkezleme, yatak serpme, kuplajlı yarım parmakların değiştirilmesi vb.) ve en önemli şey pompanın açık vananın otomatik olarak çalıştırılmasının imkansızlığıdır. Kırılmış çarkların yığınları, başarısız çek valfler, valfler, basınç göstergeleri, kırık kuplaj yarımları, mevcut boru hatları ve pompanın arkasındaki hasarlı ağlar - mevcut kanalizasyon istasyonlarında sıvı seviyesinde çalışmaya çalışmanın bedeli budur. Her çalıştırma ve pompanın durması için su darbesi!
İlk Irtysh pompalarının 1999'daki görünümü, fiyat ve ekipman kalitesi arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmayı ve hizmet sorunlarını çözmeyi mümkün kıldı. Pratik olarak güvenilirlikten daha düşük ve işletme deneyiminden pek çok ünlü üreticinin pompalarını aşan Irtysh, Batı'daki benzerlerine göre 2-5 kat daha ucuzdur. Birçok büyük şehirdeki tesis ortakları ve servis merkezlerinin bir ağını oluşturmak, hizmet sorunlarını neredeyse hiç ekipman kesintisi olmadan çözmemize olanak tanır. Ancak düşük alım fiyatı, Irtysh pompalarının en önemli avantajı değildir. Operasyon! - Drenaj maliyetini ciddi olarak azaltmanızı sağlayan şey budur. Tüm pompalar başlangıçta, bir sıvı içinde bağımsız olarak gezinme, seviyesini izleme ve belirli bir noktada tutma özelliğine sahip otomatik bir kompleks olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Aynı zamanda, pompa kendini teşhis eder, motor sargılarının sıcaklığını, sızıntıların varlığını, izin verilen yükleri, izolasyon nemini izler ve gerekirse operatörle iletişim kurar. Müşterilerin talebi üzerine, pompalar ve pompa grupları daha karmaşık otomasyonla donatılmakta olup, bunun açıklaması bu makalenin kapsamı dışındadır.
Pompaları yüksek hızlı bağlantılar ile donatmak, temizleme ve bakım için pompayı sökmek ve hattın içine monte etmek için birkaç dakika içinde izin verir.
Özel bir soğutma ceketi donatmak, bir sel tehlikesi varsa, kuru bir tesisattaki dalgıç pompayı çalıştırmak için bir fırsattır.
Doğru pompalama, aşırı basıncın yokluğudur, elektrik gücünü azaltır ve daha küçük bir pompa doğal olarak daha az maliyetlidir.
Irtysh NF4 Pompaları
Irtysh NF4 serisinin harici fekal pompaları, temiz ve kirli su, kanalizasyon, dışkı içeren kanalizasyon suyunu pompalamak için kullanılır. Pompalanan ortamın pH'sı (pH) 6,5 - 9 aralığında olmalıdır, sıcaklık 50 C'yi geçmemelidir. Aşındırıcı partiküllerin içeriğine hacmin% 1'inden fazlası ve 5 mm'ye kadar ve 60 mm'ye kadar aşındırıcı değildir.
Teknik pasaportun verdiği bilgilere göre, üniteler: “dikey (özel siparişle yatay) monoblok pompa tesisatlarıdır. Spiral gövdeli santrifüj tek kademeli bir pompa ve kapalı tipte dört kanallı bir pervane, uzatılmış bir şaft ile ortak bir endüstriyel elektrik motoru, körük tipinde tek mekanik salmastralar ve bir giriş destek çerçevesi veya çerçevesinden oluşmaktadır. "
Pervanenin tasarımı, ünitelerin tıkanmasını önleyerek, yüksek performans sağlarken, uzun lif katkısıyla su pompalamanızı sağlar.
Ekipmanın teknik özellikleri:
verimlilik: 350... 450 m3 / sa;
güç 110... 250 kW;
maksimum su sıcaklığı 50 C;
kafa 50… 95 m.
Irtysh NF4 serisinin orijinal dış fekal pompaları, çevrimiçi mağazasında “Business Profi” şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.
Otonom kanalizasyon Tapas: avantajları, incelemeleri ve montajı
Fan borusu neden siyah?
Kanalizasyon plastik borularından havalandırma
Banyoda kendi elleriyle kanalizasyon
Bir klozette sızıntıyı kendiniz nasıl düzeltebilirsiniz