Doğalgazlı / LPG li Kombi Serena. Kullanım Kılavuzu - PDF
Download "Doğalgazlı / LPG li Kombi Serena. Kullanım Kılavuzu"
1 Doğalgazlı / LG li Kombi Serena Kullanım Kılavuzu
2 İÇİNDEKİLER Giriş Garanti ve Servis Güvenlik Kuralları Cihaz Tanımı Uyarılar Emniyet Sistemleri Bacalı ve anlı Cihaz Yerleştirme Koşulları Bacalı Cihaz Yerleştirme Detayı Hermetik Cihaz Yerleştirme Detayı Kontrol aneli Led Termometre ve Check-Up Göstergesi Çalıştırma/Ön Kontroller (Elektronik Modeller) Çalıştırma (Elektronik Modeller) Tekrar Çalıştırma (Elektronik Modeller) Çalıştırma/Ön Kontroller (ilot Alevli Modeller) Çalıştırma (ilot Alevli Modeller) Tekrar Çalıştırma (ilot Alevli Modeller) Sıcaklık ve Kontrollü Yakma Ayarları Söndürme ve Kapama Su Doldurma Kalorifer ve Cihaz Suyunun Boşaltılması Arıza İlk Kontrolü ve Önlemler Bazı Tipik Arızalar Otomatik Kontrol Üniteleri Bakım LG (Tüp Gaz) İle Kullanım
3 5 GİRİŞ Öncelikle ALARKO markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuzda ALARKO doğalgazlı/lg li kombi ile ilgili kullanım ve bakım bilgilerini bulacaksınız. Kombinizi yüksek verimle ve ekonomik çalıştırmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyiniz. Kılavuzda kullanım ve bakım bilgilerinin yanı sıra kombiye ilişkin tanıtıcı ve teknik verilere, montaj, işletmeye alma ile ilgili özet bilgilere de yer verilmiştir. Kombinize ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürüne, gerektiğinde ALARKO CARRIER yetkili satıcı ve servislerine başvurabilirsiniz. Bu kılavuzu gerektiğinde başvurmak amacıyla saklayınız ve el altında bulundurunuz. Yetkili satıcı ve servislerimiz, kombinizi yerine koyduktan, bağlantılarını yaptıktan ve işletmeye aldıktan sonra, size, kombinin kullanımı ve bakımı ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. Anlaşılmayan konuları tekrar tekrar sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sorularınızı yanıtlanmaktan memnun olacaklardır.
4 6 GARANTİ ve SERVİS Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşuluyla cihazınız malzeme ve imalat hatalarına karşı 3 (Üç) yıl Alarko Carrier garantisi altındadır. GARANTİ BELGESİ nin cihazın satın aldığınız bayiniz tarafından doldurup size imzalatıldıktan sonra Alarko Carrier e gönderilmesi gerekir. Lütfen takip ediniz. En ufak sorunlarınızda bile Alarko Carrier yetkili servisleri hizmetinizdedir. Alarko carrier yetkili servis adreslerini cihazınızla birlikte verilen Yetkili Servis Adres Kitapçığında bulabilirsiniz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın ilgili tebliğlerine göre kazanın ömrü en az 10 (on) yıldır. irmamız bu süre içerisinde cihazınızla ilgili her türlü yedek parçayı bulundurmak zorundadır. GÜVENLİK KURALLARI Gaz kokusu hissederseniz veya Gaz Alarm Cihazı gaz kaçağı uyarısı yaparsa; Sakin olun. Yanan ateşleri SÖNDÜRÜN. Bütün kapı ve pencereleri AÇIN. Bütün gazlı cihazların vanalarını KAATIN. Daire ve apartman girişindeki gaz vanalarını KAATIN. Kibrit, çakmak vbg. YAKMAYIN, sigara İÇMEYİN. Elektrik düğmeleriyle OYNAMAYIN, açıksa kapatmayın, kapalıysa açmayın. Elektrikli cihazları ÇALIŞTIRMAYIN. işleri ÇEKMEYİN / TAKMAYIN. Zilleri KULLANMAYIN. Gaz bulunan ortamlardaki telefonları KULLANMAYIN. Yöneticiye, 187 numaralı telefondan GAZ ŞİRKETİNE ve İT AİYEYE HABER VERİN.
5 7 CİHAZ TANIMI Cihazınızın modelini belirten bilgiler, aşağıda listedeki tanımların karşısına (X) konularak gösterilmiştir. Eğer tanımlama yapılmamışsa lütfen Alarko Carrier Bayinize cihazınızın özelliklerini liste üzerinde işaretletiniz. Cihaz Tanım Listesi Cihazın Model Kodu Bacalı DAA 20 S DAA 25 S anlı DAA 20 SE DAA 25 SE Hermetik DHA 20 S DHA 25 S kcal/saat DHA 20 SE DHA 25 SE kcal/saat DAA 20 S/ ilot Alevli DAA 20 S/ E UYARILAR Cihazınıza ait teknik özellikler, kullanım esasları, çalışma prensibi ve diğer bilgiler TANITIM BROŞÜRÜ nde açıklanmıştır. Lütfen bu broşürü dikkatle inceleyiniz. Gaz yakıcı cihazların konulabilecekleri yerler TSE, uluslararası standartlar ve gaz kuruluşlarınca belirlenmiştir. Bu konuda Alarko Carrier Bayinizden bilgi alabilirsiniz. Cihazın montajını yapan teknisyenlerden, en başta kendi güvenliğiniz için cihazınızın uygun olmayan konumlara yerleştirilmesini İSTEMEYİNİZ. Cihaz yakınında parlayıcı veya yanıcı sıvı / katı madde BULUNDURMAYINIZ. anlı ve bacalı tiplerde, cihazın bulunduğu ortama taze hava girişini kesinlikle ENGELLEMEYİNİZ! encerenize hava menfezi takıldıysa daha sonra ÇIKARMAYINIZ veya üzerini KAAMAYINIZ. Bacalı ve fanlı tiplerde cihazın alt ve üst kısmındaki taze hava girişlerini KAAMAYINIZ. anlı tiplerde, özel duvar çıkış seti ve fan standartların öngördüğü güvenlik sistemleriyle donatılmış ve fabrikada test edilmiştir. Cihazın tipi ve kontrol işlemi cihaz etiketi üzerinde görülebilir. Cihazın altına ve yakınına ocak yerleştirmeyiniz. Cihazınızı doğrudan buharın etkisinden koruyunuz. Cihazın dışını nemli bir bezle temizleyiniz. ompa fanının tesisat içindeki yabancı maddelerden zarar görmemesi için sisteme pislik tutucu takılmalıdır ve ilk çalıştırmadan önce pompa manuel olarak çevrilmelidir. DİKKAT! Bu cihaz % volt, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalıştırılacak ve kesinlikle topraklı prize bağlanacaktır.
6 8 EMNİYET SİSTEMLERİ Cihazınız, güvenle kullanabilmeniz için her türlü emniyet sistemi ile donatılmıştır. Alev Sönme Emniyeti Gaz kesildiğinde, alev söndüğünde gaz girişinden cihazı kapar. Baca Emniyeti Baca hattındaki tıkanıklıkta devreye girerek ortama atık gazların sızmasını önler. Düşük Su Basıncı Emniyeti Tesisat suyunun eksilmesi durumunda cihazın susuz kalarak yanmasını önler. Yüksek Basınç Emniyeti Tesisat basıncının 3 barın üzerine çıkması durumunda devreye girerek suyu tahliye eder. Sirkülasyon Emniyeti Herhangi bir nedenden dolayı su tesisatta devridaim yapmıyorsa yanmayı durdurarak eşanjör ve pompayı korur. Yüksek Sıcaklık Emniyeti Tesisat suyunun aşırı ısınması durumunda devreye girer (Emniyet Termostatı). Isıl Yığılma Emniyeti Kış konumunda cihaz brülörü devreden çıktıktan sonra, pompa tesisat tarafında 3 dakika daha kalorifer suyunun sirkülasyonunu sağlayarak ısıl yığılma oluşmasını ve kaynamayı önler, eşanjörü korur. ompa Sıkışması Emniyeti Cihazın 24 saat çalışmadığı durumlarda pompa, sıkışmayı önlemek için 3 dakika kendiliğinden çalışır (Yaz ve kış pozisyonunda). Donma Emniyeti Tesisat suyunun donmaması için 5º C sıcaklıkta gaz valfi minimumda çalışarak suyu ısıtır (Yaz ve kış pozisyonunda, pilot alevli modellerde pilot alevi yanarken). Genleşme Deposu Cihazınızda 180 litre kapasiteli tesisatlara yeterli olabilecek ve ısınan suyun genleşmesini kompanse edecek 8 litrelik bir genleşme deposu bulunur. Otomatik Hava Tahliye ürjörü tesisatta oluşan havayı tahliye ederek cihaz ve radyatörleri korur, sessiz sirkülasyon sağlar. Tam Korumalı Elektrik anosu Bütün elektrik bağlantılarını içinde bulundurur. Kullanıcının ve servisin cihaza, güvenlik içinde kumanda ve müdahale etmesini sağlar.
7 9 BACALI ve ANLI CİHAZ YERLEŞTİRME KOŞULLARI Cihazın bulunduğu ortamda şömine ve soba gibi başka bir bacalı yakıcı cihaz bulunmamalıdır. Taze hava menfezlerinin önünü kapatmayınız.
8 10 BACALI ve ANLI CİHAZ YERLEŞTİRME KOŞULLARI Cihazın bulunduğu ortam alt veya üst menfez ile havalandırılmalıdır. Cihazınız banyo, yatak odası ve açık balkona yerleştirilemez. HERMETİK CİHAZ YERLEŞTİRME KOŞULLARI Hermetik cihazlar mutfak, banyo, oturma odası, tamamen kapatılmış balkon gibi mahallere yerleştirilebilir.
9 11 BACALI CİHAZ YERLEŞTİRME DETAYI Bacalı cihazlar, çekişi uygun müstakil veya şönt bacalara bağlanmalıdır. Ortak (adi) bacalara bağlanamaz. Baca bağlantısı tam sızdırmaz olmalıdır. Kombinin bağlandığı bacaya bir başka kombi, şofben, soba, aspiratör vbg. bağlanamaz. Baca bağlantı borusu, mümkün olan en kısa yoldan bacaya bağlanmalıdır.
10 12 HERMETİK CİHAZ YERLEŞTİRME DETAYI Hermetik cihazdan, baca setine uzatma yapılacağı zaman mutlaka orjinal uzatma baca ve dirsekleri kullanılmalıdır.
11 13 KONTROL ANELİ 1- Yaz - Kış Konum Anahtarı 2- Kullanım Suyu Sıcaklık Ayar Düğmesi 3- Kalorifer Suyu Sıcaklık Ayar Düğmesi 4- ilot Alevi Yakma Düğmesi - Gaz Butonu (ilot Alevli Modellerde) 4- Reset Düğmesi - Ateşleme, Atık Gaz devresi ve Limit Termostat Uyarı Işığı (Elektronik ateşlemeli Modellerde 5- Manometre 6- Led + Check Up Göstergesi
12 14 LED TERMOMETRE ve CHECK U GÖSTERGESİ 30 ºC ışığı 40 ºC ışığı sıcak su devresinde arıza var uyarısı 50 ºC ışığı kalorifer devresinde arıza var uyarısı 60 ºC ışığı sirkülasyonda arıza var uyarısı 70 ºC ışığı cihazda su eksik uyarısı 80 ºC ışığı yüksek sıcaklık (85º C) uyarısı Göstergedeki ışıklar sürekli olarak yandıklarında tesisattaki suyun sıcaklığını üzerlerinde yazılı rakkamlarla gösterirler. Işıklar yanıp sönüyorsa elektronik check up devrededir ve ışıkların sol tarafında işaretlenmiş uyarıları gösterirler.
13 15 ÇALIŞTIRMA / ÖN KONTROLLER 1 2 Daire girişindeki ana gaz vanası açık mı? Açık değilse açınız. Radyatörlerin vanaları açık mı? Açık değilse açınız. 3 4 Cihazın soğuk su girişinde vana varsa açık mı? Açık değilse açınız. 5 6 Lavabo ve banyodaki sıcak su musluğunu açtığınızda su akıyor mu? Akmıyorsa tesisatı kontrol ediniz. Cihaza elektrik geliyor mu? Gelmiyorsa prizde elektrik var mı? Cihazın fişi takılı mı? Kontrol ediniz. Kalorifer tesisat suyu yeterli mi? Cihazda Su Eksik Uyarı Işığı yanıyor mu? Manometre 1-1,5 bar arasında mı? Uyarı ışığı yanıyorsa veya basınç 1-1,5 bar arasında değilse cihaza ve tesisata su doldurulması gerekir. Su Doldurma - Hava Alma bölümüne bakınız.
14 16 ÇALIŞTIRMA/ÖN KONTROLLER (Elektronik Ateşlemeli Modellerde) 1 2 Otomatik kontrol elemanı varsa Çalıştırma durumuna ayarlayınız. Oda termostatı varsa oda sıcaklığından yükseğe ayarlayınız. 3 4 Kalorifer Suyu Sıcaklık Ayar düğmesini ( ) konumuna getiriniz. Yalnız sıcak su amaçlı kullanacaksanız bu ayara gerek yoktur. 5 Kullanım Suyu Sıcaklık Ayar düğmesini ( ) konumuna getiriniz. Cihazın gaz vanasını açınız. Cihazınız çalıştırılmaya hazırdır.
15 17 ÇALIŞTIRMA (Elektronik Ateşlemeli Modellerde) YAZ - KIŞ Konum Anahtarını; 1 Cihazı yalnızca Sıcak Su amaçlı kullanacaksanız YAZ konumuna getiriniz. 2 Elektrik Besleme Işığı yanacaktır. Yanmıyorsa lütfen Yetkili Servisi arayınız. Cihazı Isıtma + Sıcak Su amaçlı kullanacaksanız KIŞ konumuna getiriniz. 3 KIŞ Konumunda; Elektronik ateşleme sisteminden gelecek Çıtırtı sesini dinleyiniz. 20 saniye bekleyiniz. Ateşleme Uyarı Işığı yanmazsa ve çıtırtı sesi kesilirse cihazınız çalışmaya ve ısı üretmeye başlamıştır. 4 Gözetleme deliğinden alevi kontrol ediniz. YAZ Konumunda; Kombiye bağlı musluklardan birini açınız ve yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.
16 18 TEKRAR ÇALIŞTIRMA (Elektronik Ateşlemeli Modellerde) Çalıştırma işlemlerini doğru olarak yaptınız, ancak cihazınız çalışmadı; 1 3 Ateşleme Uyarı Işığı sönecektir. Ateşleme Uyarı Işığı yanacaktır. Yanmıyorsa lütfen yetkili servisi arayınız saniye bekleyiniz. Ateşleme Uyarı Işığı yanıyorsa düğmeye basınız. Cihazınız yine çalışmazsa; Lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayınız.
17 19 ÇALIŞTIRMA/ÖN KONTROLLER (ilot Alevli Modellerde) 1 2 Oda termostatı varsa oda sıcaklığından yükseğe ayarlayınız. Kalorifer Suyu ve Kullanım Suyu Sıcaklık Ayar düğmelerini ( ) konumuna getiriniz. 3 Cihaz gaz vanasını açınız. Cihazınız çalıştırılmaya hazırdır. İLOT ALEVİN YAKILMASI 1 YAZ - KIŞ Konum Anahtarını O konumuna getiriniz. 2 Butona iyice bastırarak pilot alevin yanıp yanmadığını Gözetleme Deliği nden kontrol ediniz. ilot yanmışsa ilot Alevi Ateşleme Düğmesi ni 30 saniye basılı tutmaya devam ediniz. Sonra elinizi yavaşça çekiniz. Cihazınız uzun süre kullanılmamışsa ilk denemede pilot alevi yanmayabilir. ilot Alevi Ateşleme Düğmesinedaha uzun süre basarak cihazı yeniden ateşlemeyi deneyin. Üç, dört denemeden sonra yine yanmazsa lütfen yetkili servisi arayınız.
18 20 ÇALIŞTIRMA (ilot Alevli Modellerde) ilot alevi yandıktan sonra 1 Cihazı Isıtma + Sıcak Su amaçlı kullanacaksanız; 2 Cihazı yalnız Sıcak Su amaçlı kullanacaksanız; YAZ - KIŞ Konum Anahtarını KIŞ konumuna getiriniz YAZ - KIŞ Konum Anahtarını YAZ konumuna getiriniz Kalorifer Suyu Sıcaklık Ayar Düğmesi ni ( ) kademesine ayarlayınız. Kullanım Suyu Sıcaklık Ayar Düğmesi ni ( ) kademesine ayarlayınız. Oda termostatı varsa oda sıcaklığından yükseğe ayarlayınız. Otomatik kontrol elemanı varsa Çalıştırma durumuna ayarlayınız. Cihaz çalışacaktır. Kombiye bağlı sıcak su musluklarından birini açınız. Cihaz çalışacaktır. Gözetleme Deliği nden alevi konrol ediniz.
19 21 TEKRAR ÇALIŞTIRMA (ilot Alevli Modellerde) Çalıştırma işlemlerini doğru olarak yaptınız, ancak cihazınız çalışmadı; dakika bekleyiniz. YAZ/KIŞ Konum Anahtarı nı O konumuna getiriniz. 3 Gereken ön işlemleri yaparak cihazı çalıştırmayı tekrar deneyiniz. Cihazınız yine çalışmazsa; Lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayınız.
20 22 SICAKLIK ve KONTROLLÜ YAKMA AYARLARI 1 Cihazınızın KIŞ konumunda çalıştırılmasında; Kalorifer Suyu Sıcaklık Ayar Düğmesi ni istediğiniz değere ayarlayınız. Düğmenin ( ) konumu 30º C, ( ) konumu 80º C a ayarlanmıştır. 2 Cihazın KIŞ konumunda Isıtma + Sıcak Su, YAZ konumunda sadece sıcak su amaçlı kullanımlarda Kullanım Suyu Sıcaklık Ayar Düğmesi ni istediğiniz sıcaklık kademesine getirmeniz yeterlidir. Düğmenin ( ) konumu 35º C, ( ) konumu 60º C a ayarlanmıştır. 3 Oda termostatı varsa oda sıcaklığından yükseğe ayarlayınız. DİKKAT! Sürekli ve uzun süreli bir ayarlama için, Kalorifer Suyu Sıcaklık Ayar Düğmesi nin E konumunda tutulması önerilir. DİKKAT! Otomatik kontrol cihazlarına ait kullanım kılavuzlarınızı ve gerekli çalıştırma bilgilerini lütfen ilgili bayiden isteyiniz.
21 23 SÖNDÜRME ve KAAMA 1 Cihazı söndürmek için; YAZ - KIŞ Konum Anahtarı nı O konumuna getiriniz. 2 ilot Alevli Modellerde pilot alevi söndürmek için ilot Alev Yakma Butonu nu saat yönünde hafifçe çeviriniz; ilot alevinin söndüğünü görünce bırakınız. Not: Cihazınıza donmayı önleyen bir sistem yerleştirilmiştir. Böylece, cihaz yaz ve kış konumunda iken ve gaz beslemesi devam ettiği (pilotlu modellerde, pilot alevi yandığı) sürece tesisat suyunun donması önlenir. Cihazınızı uzun süre kullanmayacaksanız kapatmanız gerekir. Bunun için; Cihaz gaz vanasını kapatınız. Cihazın fişini prizden çıkarınız. Gazla çalışan başka cihaz yoksa ana vanayı kapatınız. Soğuk su girişinde vana varsa kapatınız.
22 24 SU DOLDURMA 1 Sistemde Su Eksik Uyarı Işığı yanıyorsa ve/veya manometre 1 bardan aşağıda ise kalorifer tesisatına ve cihaza su doldurulması gerekir. Bunun için; 2 YAZ 3 - KIŞ Konum Anahtarı nı O konumuna getiriniz. Kalorifer suyu sıcaklığı 30º C ın üzerinde ise bir süre bekleyiniz. 4 Cihazın fişini prizden çıkarınız. DİKKAT! Suyun akıp akmadığını kontrol ediniz. Şebekede su kesikse doldurma musluğu açılınca tesisattaki su şebekeye akarak cihaz ve radyatörlerin boşalmasına sebep olabilir. 5 Cihazın sağ alt kısmındaki boşluktan görülebilen mavi renkli, su doldurma musluğunu yavaş yavaş açınız. DİKKAT! Cihazınıza çok hızlı su doldurursanız tesisat hava yapabilir.
23 6 Manometre 1-1,5 bara gelinceye kadar cihaza su doldurmaya devam ediniz. Sonra su doldurma musluğunu kapatınız Elektrik fişini takınız. Sistemde Su Eksik Uyarı Işığı nın yanmaması gerekir. 8 9 Cihazı çalıştırınız. Elektronik termometreden sıcaklığın yükselişini izleyiniz. Cihaz ısınınca tekrar su basıncını manometreden kontrol ediniz. Basıncın 2 barı geçmemesi gerekir. 10 Radyatörlerin üzerindeki ve varsa tesisatın en üst noktasındaki hava alma musluklarını pürjör anahtarı kullanarak açınız. Sürekli su akana kadar musluğu açık tutunuz. Sonra kapatınız. 11 Su basınç manometresini ve Sistemde Su Eksik Uyarı Işığı nı tekrar kontrol ediniz. Işık yanıyor veya manometre değeri 1 bardan düşükse tesisata yeniden su doldurunuz. DİKKAT! Cihazdan veya tesisattan gürültü geliyorsa hava alma işlemini tekrarlayınız. DİKKAT! Hava alma işlemlerinde cihazın kapatılmasını tavsiye ederiz.
24 26 KALORİ ER ve CİHAZ SUYUNUN BOŞALTILMASI 1 Kalorifer Tesisat suyunun boşaltılması Bütün radyatör vanalarının açık olduğunu kontrol ediniz. Tesisatın en düşük seviyedeki noktasına veya radyatörlerin çıkış bağlantılarında boşaltma musluğu varsa (bir giderle irtibatlandırarak) açınız. Su akışı azalınca radyatörlerin üzerindeki hava tahliye pürjörlerini açınız. Su tamamen kesilince pürjörleri kapatınız. Not: Tesisatınızda boşaltma muslukları yoksa Alarko Carrier Yetkili Servisini arayabilirsiniz. 2 Kullanım Sıcak Su Devresinin Boşaltılması Bu işlemin titizlikle yapılabilmesi için Alarko Carrier Yetkili Servisini aramanızı tavsiye ederiz. ARIZA İLK KONTROLÜ ve ÖNLEMLER Cihazınızı çalıştırdınız. Gerekli ayarları yaptınız. Cihazınız KIŞ konumunda ise, kalorifer suyu istenen sıcaklık değerine gelince, cihaz alev boyunu kısarak sıcaklığı aynı düzeyde tutacak şekilde sürekli çalışacaktır. (Alev Modülasyon İşlevi) Oda termostatı varsa, cihaz bunun programına bağlı olarak çalışacak ve duracaktır. Cihazınız YAZ konumunda ise, sıcak su musluklarından birisi açıldığı zaman cihaz çalışacak ve ısı üretecek, musluk kapatıldığında sönecektir. Cihazınız yeniden çalışması gerekirken çalışmadı veya çalışırken durdu. 3 dakika bekleyiniz. Cihazı yeniden çalıştırmayı deneyiniz. Cihaz yeniden çalışmazsa Alarko Carrier Yetkili Servisini aramadan önce Arıza İlk Kontrol ünü uygulayınız. DİKKAT! Cihazın kapaklarını açmayınız. Cihazın parçalarına müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz.
25 ARIZA İLK KONTROLÜ ve ÖNLEMLER 1 Cihaza 2 Elektronik elektrik geliyormu? Cihaz YAZ veya KIŞ konumunda iken Elektrik Besleme Işığı yanıyor mu? Yanmıyorsa; rizde elektrik var mı? ateşlemeli modellerde Elektronik Ateşleme Uyarı Işığı sönük mü? 27 Cihaza elektrik gelmiyorsa; rizde elektrik yoksa prizi ve sigortaları kontrol ediniz veya ettiriniz. rizde elektrik varsa; YAZ/KIŞ Konum Anahtarı nı O yapınız. Tekrar YAZ veya KIŞ konumuna getiriniz. Elektrik Besleme Işığı yine yanmazsa; Lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini Arayınız. Işık yanıyorsa; YAZ/KIŞ Konum Anahtarı nı O yapınız. Uyarı ışığı sönecektir. YAZ/KIŞ Konum Anahtarı nı tekrar YAZ veya KIŞ konumuna getirerek cihazınızı çalıştırınız. Cihazınız çalışmazsa 3 dakika bekleyip yeniden deneyiniz. Yine çalışmazsa lütfen 3. maddedeki kontrolları yapınız. 3 Elektronik ateşlemeli modellerde Yüksek Sıcaklık Uyarı Işığı yanıp sönüyor mu? Yüksek Sıcaklık Uyarı Işığı yanıp sönüyorsa; Su sıcaklığının 80º C ın altına düşmesini bekleyiniz. YAZ/KIŞ Konum Anahtarı nı O yapınız. YAZ/KIŞ Konum Anahtarı nı Yaz veya KIŞ konumuna getirerek cihazınızı çalıştırınız. Cihazınız çalışmazsa 3 dakika bekleyip yeniden deneyiniz. Yine çalışmazsa lütfen 4. maddedeki kontrolları yapınız.
26 28 ARIZA İLK KONTROLÜ ve ÖNLEMLER 4 YAZ/KIŞ 5 Kalorifer Konum Anahtarı istediğiniz konumda mı? Anahtar YAZ konumunda ise kalorifer tesisatı çalışmaz. tesisat suyu tamam mı? Sistemde Su Eksik Uyarı Işığı sönük mü? Su basınç değeri 1-1,5 bar arasında mı? YAZ/KIŞ Konum Anahtarı istediğiniz konuma getiriniz. Işık yanıyorsa veya su basınç değeri 1 bardan düşükse; Cihaz ve tesisat suyu eksilmiştir. Su doldurmanız gerekmektedir (Su Doldurma bölümüne bakınız). 6 Cihaza gaz geliyor mu? Ana gaz vanası açık mı? Cihaz gaz vanası açık mı? Dairenize gaz geliyor mu? (Başka gazlı cihazınız varsa çalıştırınız veya komşularınıza sorunuz) Gaz gelmiyorsa; Ana gaz vanasını kontrol ediniz, kapalıysa açınız. Cihaz vanası kapalıysa açınız. Gaz şirketini arayıp bir gaz kesintisi olup olmadığını öğreniniz. 7 Oda termostatının sıcaklık ayarı oda sıcaklığından düşük mü? Değilse oda termostatının ayarını oda sıcaklığının üzerine çıkarınız ve cihazınızı tekrar çalıştırmayı deneyiniz.
27 8 Tesisattaki hava tam atıldı mı? (Radyatörlerdeki hava alma muslukları açıldığında sürekli su akışı var mı? 29 Tesisatta hava varsa iyice alınız. ( Su Doldurma, Hava Alma bölümüne bakınız) 9 Baca çekişi iyi mi? anlı ve hermetik modellerde çıkış borusunun ağzı açık mı? (Baca çakişi iyi değilse veya baca tıkanmışsa cihaz otomatik olarak duracaktır.) Baca çekişi iyi değilse veya bacanız tıkalıysa kontrol ettirerek ilgili kuruluşlarla temasa geçip gereken işlemleri yaptırınız. 9 maddeye de cevabınız EVET ise cihazınızı çalıştırmayı tekrar deneyiniz. Yine çalışmazsa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayınız. Cevaplarınızın bazıları veya tümü HAYIR ise; Lütfen sadece ilgili madde için belirtilmiş işlemleri yapınız. Cihazınızı çalıştırmayı yeniden deneyiniz. Çalıştıramazsanız lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayınız.
28 30 BAZI TİİK ARIZALAR 1 Cihazınız çalışırken gürültü yapıyor! Cihazınızı kapatınız. Tesisattaki havayı tam olarak atınız. Su eksilmişse tamamlayınız. Cihazınızı tekrar çalıştırınız. Cihazınız çalışınca gürültü devam ediyorsa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayınız. 2 Cihaz sürekli su eksiltiyor! Kalorifer tesisatında kaçak olup olmadığını kontrol ediniz. Yoksa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayınız. 3 Sıcak su musluklarından su gelmiyor veya az geliyor! Soğuk su giriş borusu üzerindeki filtre tıkanmış olabilir. Lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayınız. 4 Kalorifer 5 Bacalı suyu sıcaklığı çok hızlı yükseliyor ve cihaz sönüyor! Tesisatınızda hava olabilir. Havayı alıp cihazı yeniden çalıştırınız. Aynı arıza tekrarlanırsa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayınız. cihazlarda, cihaz çalışması gerekirken sık sık duruyorsa bacada sorun olabilir. Lütfen bacanızı kontrol ettiriniz.
29 31 OTOMATİK KONTROL ÜNİTELERİ Cihazınıza otomatik kontrol ünitesi taktırarak cihazın çalışmasını istediğiniz gibi programlayabilirsiniz. Cihazınız sadece ısı ihtiyacı olduğunda çalışacağı için yakıt tasarrufu ve ekstra konfor sağlayacak, ömrü uzayacaktır. 1 Cihazınızı 2 Termostatlı 3 Termostatlı Oda Termostatı ile istediğiniz oda sıcaklığına göre çalıştırabilirsiniz. Günlük rogram Saati ile cihazınızı 24 saat boyunca istediğiniz çalışma saatlerine ve sıcaklıklara programlayabilirsiniz. Haftalık rogram Saati ile bir hafta boyunca çalışma saat ve sıcaklıklarını dilediğinizce planlayabilirsiniz. Bu kontrol ünitelerinin takılması kullanıcının isteğine bağlıdır. Dilerseniz Alarko Carrier bayileri size yardımcı olacaktır. Lütfen bu ünitelere ait kullanım kılavuzunu isteyiniz. Cihazınızın güvenliği için bağlantı işlemlerini sadece Alarko Carrier Yetkili Servislerine yaptırınız.
30 32 BAKIM Cihazınızın ömrünü uzatmak, yakıttan tasarruf sağlamak, emniyetli ve konforlu bir kullanım için, yılda bir kez, tercihen yaz döneminde veya kış başında Alarko Carrier Yetkili Servisine bakım yaptırınız. Cihazın dış temizliği için sadece sabunlu su ile nemlendirilmiş bir bez kullanınız. Temizlik veya bakım öncesi cihazın elektrik düğmesi O konumuna getirilmeli ve cihazın fişi çekilmeli, pilot alevli modellerde pilot alevi kapatılmalıdır. LG (TÜ GAZ) İLE KULLANIM Cihazınız LG (Tüp Gaz) ile kullanılabilir. Alarko Carrier tarafından sağlanan standart LG kollektör seti ve soğuk mahallerde kullanılan LG ısıtıcı setini kullanmanızı tavsiye ederiz. LG setinin farklı bir yerden temin edilmesi durumunda aşağıdaki hususlara dikkat ediniz. Dedantörde TSE koşulunu arayınız. Hortum ve contalar LG den etkilenmeyen malzemeden (Nitril Neopren) yapılmış olmalıdır. Aksi halde cihazın gaz bloku sık sık arızalanabilir. Cihazın çift tüple çalıştırılmasını tavsiye ederiz. Bazı durumlarda tüpte donma olabilir ve cihazın verimi etkilenebilir. Kullanılan hortum uzunluğu en fazla 150 cm olmalıdır. Cihazı ve tüpü aynı kapalı dolabın içerisine yerleştirmeyiniz. Tüpü kapalı bir yere koyacaksanız ortamın havalandırılması gereklidir. Gaz kokusu duyarsanız tüpü kapatıp ilgili tüp gaz servisini arayınız. DİKKAT! Cihazın LG yakacak şekilde ayarlanması Alarko Carrier Yetkili Servislerince yapılmalıdır. Alarko Carrier tarafından önerilen dışında dedantör ve hortum seti kullanıldığında cihazın gaz bloku garanti kapsamı dışındadır. Tüpün ısıtılması için termostatlı sıcak su kovası kullanılması durumunda su sıcaklığı 22º C ı geçmemelidir. Aksi durumda cihazda arıza olabilir. Korsan tüp kullanmayınız. Tüpleri sallamayınız, yan yatırmayınız. Cihazınız arızalanabilir.