m3/h, Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız
Download "1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız"
1 Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart ürün yelpazesine ilişkin olup, sahip olduğumuz esnek ürün yelpazesi, özel taleplerin karşılanmasına da olanak sağlamaktadır. Fan Çapı Gövde sacı kalınlığı Motor gövde boyutu Debi ve basınç aralığı Tahrik türü Konum Gövde biçimi Yüzey işlemleri Malzeme -Rotor -Gövde Özel tasarım 250 mm~1500 mm 2mm~ 10 mm 63 ~ m3/h, Pa Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Astar, son kat boya, galvaniz v.b. Korozyona dayanımlı alüminyum veya çelik Çelik, alüminyum veya özel alaşımlar Yüksek sıcaklığa dayanıklı, yüksek sıcaklık ve darbeye dayanımlı, v.b.(müşteri gereksinimlerine göre) Bir fan tasarımını içerisinde çalışacağı kurulum (tesisat) belirler. Basınç, hacimsel debi ve sıcaklığın yanı sıra, işletme koşulları ve kurulum yeri büyük bir öneme sahiptir. Gerçek fan boyutları temelde kullanılan elektrik motorları ve yardımcı elemanlar tarfından belirlenir. Aksiyal fan ürün yelpazemiz, sahip olduğu geniş standart fanlardan oluşmaktadır. Değişik rotor/göbek oranları, bir çok kurulumdaki çok geniş bir ölçekteki basınç/hacimsel debi gereksi nimlerini karşılama olanağı vermektedir. Standart fanlara ek olarak patlama dayanımlı, duman çekme fanları gibi çok sayıda özel tasarımlı fanları da üretmekteyiz. 1
2 Tasarım Aksiyal fan tasarımı gövde uzunluğu, fan çapı, gövde sacı kalınlığı, motor/terminal kutusu tasarımı ve kullanılan yardımcı elemanlar tarafından belirlenir. Standart olarak aksiyal akışlı fanlarımız ~10 mm gövde sacı kalınlığı ve 250~1500 mm çaplı olarak üretilmektedir. Sac kalınlıkları normal endüstriyel uygulamalarda 2~4 mm kullanılırken, ağır endüstriyel uygulamalarda 8~10 mm olabilmektedir. Normal tasarım (uzun gövdeli) Bu tasarım motoru tamamen içerisine alan uzun gövdeli bir yapıdır. Tasarım, küçük bakım işlemlerini olanaklı kılan bir ulaşım olanağına(kapak) sahiptir. Normal tasarım (kısa gövdeli) Havalandırma uygulamalarının çoğu bir kanal sistemi içerisine monte edilmiş küçük bir fanı kullanır. Bu sistemler motorun kısmen dışarıda kaldığı bir gövde tasarımına sahiptir. Çalışma aralığı Yerleştirilen motorlar VDE 0530 a göre, genellikle -25ºC ile +40ºC sıcaklık aralığı için tasarlanır. Ancak duman tahliye fanları 400 C, 60 dakika ya kadar dayanımlı jet fanlar ve aksiyal fanlarımız bulunmaktadır. Servis amacıyla kolay ulaşım Bazı kurulumlarda, rotora ve motora ulaşmak önemli bir gereksinimdir. Dışarı açılan menteşeli bir ulaşım kapağına monte edilmiş olan motor ve rotora sahip olan ürünlerimizde bakım ve servis işlemi gerçekleştirilebilir. Ters dönüşü fanlar Prensipte bütün aksiyal fanlar ters yönde çalıştırılabilir. Ancak bu durumda performans verileri daha düşük gerçekleşir. Dışsal motor Motorun hava akımı içerisinde bulunmaması gerektiğinde kayış-kasnak tahrikli tasarımı yapılabilir. Bunlar örneğin alev alma derecesi yüksek olan gazlar veya malzeme taşıma uygulamalarında kullanılır. Çok kademeli aksiyal akışlı fanlar Aksiyal fanlarda toplam basıncı yükseltmek amacıyla çok kademeli olarak imal edilebilirler. Ürettiğimiz kılavuz kanatlı fanlar seri olarak bağlanabilmektedir. Bu fanlar, çift çıkış-milli motorlar veya iki adet ayrı elektrik motoru kullanarak üretilirler. Malzemeler Aksiyal fan üretimlerimizde kullanılan malzemeler aşağıdaki gibidir: Gövde ve kaide St 37 (DIN ) 2
3 Rotor, kılavuz kanatlar ve göbek St 52-3 (DIN ) Mil Ck 45 (Ç1040) (DIN ) Çalışma koşullarına bağlı olarak, yüksek sıcaklıklı, korozyon yapıcı ve aşındırıcı ortamlarda özel bazı ek önlemlere gerek vardır. Firmamız bu üretimlerin her biri için uygun malzeme seçimi yapmaktadır. Yüzey işlemleri Fan gövdeleri normalde yağ ve gresten temizlenmiş, ihmal edilebilir düzeyde yüzeysel oksitlenmeli metal saçtan yapılmaktadır. Bunlara epoksi recline astar boya çekilir. Bütün vidalar ile civata ve somunlar paslanmaz çelik veya pirinç malzemedendir. Siparişe göre gövdeler sıcak daldırma galvanizli yapılabilir. Kurulum bilgileri Aksiyal fanlar, akışın geliş bölgesine karşı duyarlıdır. Bu nedenle rotora yakın bölgede keskin dirseklerden kaçınılır. Kanal duvarına yakın bölgedeki türbülansın neden olduğu akış azalmasını önlemek için, çıkış tarafında bir kanal sistemi bulunmadığında venturi kullanılır. Olanaklı ise, fandan hemen önce kanalda, akışın ayrılmasına neden olmayacak biçimde kesit değişmeleri gerçekleştirilmelidir. Tahrik biçimi Fanlarımızda kullanılan tahrik biçimleri aşağıdaki gibidir; 1. Direk tahrik (yaklaşık 3 kw a kadar), 2. V-Kayışlı tahrik (yaklaşık3 kw-200 kw arasında), 3. Kavrama ile tahrik ( yaklaşık 3 kw dan yüksek tüm güçlerde), Not:Direk ve kavramayla tahrik biçimleri yaklaşık % 4~5 daha verimlidir. Güç gereksinimi Elektrik motorunun gücü aşağıdaki gibi hesaplanabilir: Nm (kw) = Vx Pth /(3600x 102xηt) Burada; V =hacimsel debi (m 3 /h), Pth =Toplam basınç (mmss - 1mmSS=9.81 Pa) ηt =Toplam verim (ηt= ηhid x ηmek x ηmotor). Rakım ve sıcaklık düzeltimi Fan basıncı yoğunlukla doğru orantılı olduğu ve fan katalogları standart atmosfer koşullarında hazırlandığından, yükselti ve sıcaklık düzeltmeleri gereklidir. Ürünlerimizin bazı karakteristikleri Yüksek ve düşük debilerde, düşük basınçlı havalandırmada kullanım, m 3 /h e kadar hava debisi, Pa arasında toplam basınç üretimi, %80 e kadar yüksek verim, Kapasite garantisi, Kullanıma göre kanat tasarımı, 3
4 Standart alümünyum kanat üretimi, Direk ve V-kayışlı tahrikler, Yüksek sıcaklığa ve akışkanın yapısına göre alaşımlı çelikten üretim, Duyarlı tezgahlarla standart ve normlara uygun statik ve dinamik dengeleme işlemleri, Siparişe göre montaj tasarımı, 4