Necmi Özdemir; Portatif yangın söndürücüler üzerine.. - OGUNHABER
03.04.2018 20:04 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 04:36 11242 Okunma
Yaşam alanlarımızda, çalışma alanlarımızda kısacası her alanda kurtarıcımız gibi görünen doğru tanımlama olmasa da halk dilinde yangın tüpü diye tanımlanan söndürücüler hakkında fazlasıyla yönlendirici ve yönetmelik mevcuttur.
Fikir oluşturması açısından kısmen göz atacak olursak;
Leke Bırakmayan Söndürme Maddeleri
Su Bazlı Söndürme Maddeleri
Tozlu Söndürme Maddeleri
Sınıf F Söndürme Maddesi
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE MADDE 99
TSE ISO / TS 11602 - 2
4 Muayene, bakım ve dolum
4.1.1 Mal sahibi veya belirlenmiş temsilci veya söndürücülerin bulunduğu mülkte oturan kimse, muayene, bakım ve dolum için sorumlu olmalıdır.
4.1.2 Yangın söndürücülerin muayene ve bakım işlemi önemli ölçüde çeşitlilik gösterir. Madde 4.2’debelirtildiği gibi aylık muayene işlemini gerçekleştirmek için asgari bilgi gereklidir. Madde 4.3 ve Madde 4.4’te belirtildiği gibi sadece yetkili personel söndürücülerin bakımını yapmalıdır.
Ek A (Zorunlu hükümler)
Bu ek, yangın söndürücülerin bakımıyla ilgili personellerin yetkinliklerinin belirlenmesi ve emin olunması için bir yaklaşımı verir. Alternatif yöntemler, tatmin edici bir düzeyde yetkinliğin başarılması için dikkate alınabilir.
A.2 Uzman bir kişinin eğitimi ve deneyimi
A.2.1 Uzman kişi “işinde” veya pratik deneyim ve eğitimlere katımla en az 3 ay eğitilmelidir. Eğitimin tavsiye edilen süresi en az 32 saattir. Eğitimin sonunda yetkili personel başarılı bir şekilde sınavı geçmelidir. Sınav ulusal makamlar tarafından tanınan bağımsız bir kuruluşun gözetimi altında yapılmalıdır.
A.2.2 Eğitim, imalatçı veya diğer nitelikli ve tanınmış bir kuruluş tarafından verilmelidir.
A.2.3 Uzman kişi, en az beş yılda bir yenileme eğitimine katılmalıdır.
4.2.1 Söndürücüler hizmete ilk alındığı zaman kontrol edilmeli ve sonrasında yaklaşık 30 günlük aralıklarla kontrol yapılmalıdır. Şartlar gerektirdiğinde, söndürücüler daha sık aralıklarla kontrol edilmelidir.
c) Kullanma talimatı okunurluğu,
e) Yangın söndürücünün dolu olduğu, (tartarak veya kaldırarak),
4.2.2 Periyodik kontroller aşağıdakilerden emin olmak için yapılmalıdır.
f) Yangın söndürücünün açıkça zarar görmediği, paslanmamış olduğu, sızdırma bulunmadığı ve nozulunda tıkanma olmadığı,
g) Basınç göstergesinin (manometrenin) okunması veya göstergenin doğru aralıkta olduğu,
Bakım işlemleri Madde 4.3.2’ye uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
4.3.2 Tüm yangın söndürücüler
4.3.2.1 Her bir bakımda, bütün yangın söndürücüler aşağıdaki işlemlere tabi tutulmalıdır.
a) Yangın söndürücünün kullanıp kullanılmadığını belirlemek için mühür ve emniyet cihazının kontrolü,
b) Bakımın ardından emniyet cihazının değiştirilmesi ve yeni bir mührün yerleştirilmesi,
c) Yangın söndürücüye etiketin eklenmesi veya gerekli bakımın gerçekleştirildiğini belirten yangın söndürücüye eklenen etiketin işaretlenmesi.
4.3.2.2 Taşınabilir yangın söndürücülerin bakımını yaparken yürütülecek işlemleri belirlemek için, yangın söndürücülerin tipi aşağıdaki gibi kategorize edilir.
Kategori 1: Su, katkı maddeleri ile su veya köpük gibi yangın söndürme ortamı ile depolanmış-basınç tipi yangın söndürücüler.
Kategori 2: Tozlu veya temizleme maddesi gibi yangın söndürme ortamı ile depolanmış-basınç tipi yangın söndürücüler.
Kategori 3: Su, katkı maddeleri ile su veya köpük gibi yangın söndürme ortamı ile gaz kartuşu tipi yangın söndürücüler.
Kategori 4: Toz gibi yangın söndürme ortamı ile gaz kartuşu tipi yangın söndürücüler.
Kategori 5: Karbon dioksit yangın söndürücüler.
HER BİR SINIFLANDIRILMIŞ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TİPİ İÇİN YILLIK BAKIM PROSEDÜRÜ ÇİZELGE 1
HER BİR SINIFLANDIRILMIŞ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TİPİ İÇİN BEŞ YILLIK BAKIM PROSEDÜRÜ
4.3.2.5 Madde 4.3.1 ila Madde 4.3.2.4’te belirtilen yıllık bakımlara ek olarak, aşağıdaki istisnalarla Çizelge 2’ye uygun olarak bakım işlemleri beş yılı aşmayan aralıklarla uygulanmalıdır.
HER BİR SINIFLANDIRILMIŞ YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TİPİ İÇİN BEŞ YILLIK BAKIM PROSEDÜRÜ ÇİZELGE 2
4.4 Tekrar doldurma
Tüm tekrar doldurulabilir tipteki yangın söndürücüler, herhangi bir şekilde kullanımdan sonra veya gereksinimi olduğunda tekrar doldurulmalıdır.
Tekrar doldurma uygulanırken, imalatçının önerileri takip edilmelidir.
Sulu film oluşturucu köpük (AFFF) ve film-oluşturucu floroprotein (FFFP) köpük ve yaş kimyasal yangın söndürücüler yangın söndürücü üzerindeki talimatına uygun olarak yenisi ile tekrar doldurulmalıdır.
Sadece etikette belirtilen madde kullanılmalıdır.
Bir tozun başka toz ile karıştırılmasına veya bulaştırılmasına izin verilmemelidir.
Yangın söndürücüler bir tipten bir diğerine dönüştürülmemeli ne de herhangi bir yangın söndürücü farklı bir yangın söndürücü maddenin kullanılması için dönüştürülmemelidir.
Boşaltılmış yangın söndürücüden geri kalan toz tekrar kullanılmamalıdır.
Beş yıllık bakım veya hidrostatik deney için alınan yangın söndürücüler boşaltılmalıdır. Kapalı bir geri kazanım sistemi kullanılmadıkça madde tekrar kullanılmamalı ve kirlenmeyi önlemek için madde sızdırmaz bir kap içinde ayrı olarak muhafaza edilmelidir. Tekrar kullanmadan önce, toz tümüyle kontrol edilmelidir. Tip, bulaşma veya tozun durumuna ilişkin şüphe mevcutsa madde atılmalıdır.
TS 11827: 2017 İŞ YERLERİ - YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA BAKIM VE DOLUM HİZMETİ VEREN YERLER İÇİN KURALLAR.
İçinde en az pense, çekiç, yan keski, kargaburnu, ince yıldız ve düz tornavida takımı, elektrik kontrol kalemi ve alyen anahtar takımının bulunduğu takım çantası, hidrostatik deney ünitesi,
Boya ünitesi, su perdeli ve pistole olarak boyanmalıdır.?
Elektronik tartı aleti (*),
Yeterli sayıda manometre stoku ,
Kapalı geri kazanım sistemi
Kurutma (nem yok etme) makinası
4.4.16 Basıncın düzenlenme kaynağını ayarlamak için kullanılan cihazlar (regülatör – manometre) en az yılda bir kalibre edilmelidir.
4.5.1 Bakım firması, çalışanları aracılığıyla tüm yangın söndürücülerde gerçekleştirilen bakımı, yapılan bakım tipinin de dahil edildiği kayıtlarını saklamalıdır.
5. Hidrostatik dayanıklılık-basınç deneyleri
5.1.3 Bir yangın söndürücü silindiri veya gövde a) ila f)’ye kadar aşağıda listelenen koşulların birini veya daha fazlasını karşılarsa hidrostatik deney yapılmamalı, ama kendi sahibi tarafından ya da onun talimatıyla imha edilmelidir:
a) Lehimleme, kaynaklama, pirinçle lehimleme veya bileşenlerin yamalanarak tamiri mevcut olduğu zaman,
b) Silindir veya gövde dişleri zarar gördüğünde,
c) Oyuklanmaya neden olan korozyon mevcut olduğu zaman,
d) Yangında yanmış yangın söndürücüler,
e) Paslanmaz çelik yangın söndürücülerinde yangın söndürücü madde olarak kalsiyum klor tip madde kullanıldığı zaman
f) Yangın söndürücünün süresinin dolduğu düşünüldüğünde yapılmalıdır.
Sadece özetlemeye çalıştığımız yangın söndürücülerde olması gereken işleyişin sağlıklı yapılmasıyla
Ancak ve ancak verimli sonuçlar alınabilecektir.
Diğer türlü işleyişi sağlıklı gerçeklemeyen firmaların ilk ürün satışındaki özendirici satış stratejilerindeki açığı kapatma amaçlı uygulamaları (gerekmediği halde 6 Ayda bir dolum yapmak gibi… ) tüketiciyi yıldırmakta olmasa da olur psikolojisine yöneltmektedir.
Sonuç olarak ;Üreticiden kullanıcısına kadar herkes için gerekli olan yangın bilincidir.
Hastanelerde yangın neden olur?Yayın Tarihi: 16.03.2018 16:18
Güvenlik panelinin ardından..Yayın Tarihi: 07.03.2018 03:51
Isınmak mı yanmak mı?Yayın Tarihi: 23.02.2018 19:54
Yeni trend yangın sektörü olunca..Yayın Tarihi: 09.02.2018 19:41
Yapımcılıkta vizyon.. Pınar Dura Özer Sizleri çok özledim Bahar Öztan Atatürk'le ilgili, bir güzel hikaye Sema Çelebi 'Sosyal' Medya yanılsaması Tamer Kurter T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu ülkenin düşmanı gösterilen Fenerbahçe.. Haşim Özgül
İptal edilen Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu 220 ton altın Türkiye'ye geldi Selin Gökbakar'ın bakım günü Engebeli bir yoldan geçiyoruz
Yüzyılın madeni Leonardit'in kaynağı Türkiye'de LeBron öyle istedi, seri eşitlendi Çöp kamyonun altında kalan yaşlı kadın feci şekilde öldü Karanfil, iltihaplı dişe zarar veriyor İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem Minibüsçülerden tehditle para toplayan çeteye ceza yağdı Fetö hükümlüsünün ByLock mesajlarında darbenin işaretleri