Telekom redresör serileri SE - BENNING
Telekom Redresör Sistemleri SE
Telekomünikasyon Güç Kaynakları Sekonder SE Serisi
Esnek, ekonomik ve güvenilir
70 yılı aşkın süre önce kurulan bugün, BENNING, bilgi, telekomünikasyon ve endüstriyel teknoloji sektörlerini destekleyen lider güç kaynakları tedarikçisidir.
Ayrıca rektifayerlerin ve dağıtım ünitelerinin ağırlığı ve hacmi, geliştirme sırasında azaltılarak daha pratik avantajlar sağladı ve kaynak kullanımında azalma oldu.
Oldukça ekonomik ve yenilikçi SE serisi, elektrik enerjisi tüketiminde azalmaya katkıda bulunur ve çevresel etkinizi azaltır. Daha az enerji kullanmak, dağıtmak için daha az ısı olduğu anlamına gelir; bu da, soğuma için azaltılmış bir ihtiyaçla sonuçlanır ve sonuçta başka bir tasarruf sağlanır.
Bir örnek olarak, yeni SE serisi doğrultucuyu kullanmak, 6kW olarak derecelendirilen bir DC kaynağının çevresel etkisini yıllık olarak 2373 kWh ve 1. 02 t CO2 azaltmaktadır.
Son derece yüksek güç yoğunluğu yerinde 'ayak izi' oranını azaltır
kısmi yük altında yüksek verimlilik>% 96
Sürekli güç ve sıcaklık özelliklerine sahip dc çıkışı
güvenilir hot plug teknolojisi
değiştirirken DC doğru modüllerin otomatik senkronizasyonu
devreye alma, genişletme ve değiştirme basit bir işlemdir
Çalışma sıcaklığı aralığı -33 ° C - + 75 ° C (dış mekanda kullanım için)
TCP / IP veya modem üzerinden uzaktan izleme
SLIMLINE Modüler DC Güç Kaynağı Sistemleri
SLIMLINE SE güç kaynağı sistemleri, 800W (SLIMLINE 800 SE) ve 2000W (SLIMLINE 2000 SE) kapasitelerine sahip bireysel modüllerden üretilmiştir. SLIMLINE SE modülleri 19 "1U taşıyıcıya monte edilir.Her taşıyıcıya en fazla 48V-800 SE modülü veya üç adet 48V-2000 SE modülü konabilir.
Farklı akü kapasiteleri ve yük yaaküandırmalarına sahip sistemler oluşturulabilir. Dağıtım modülleri, 19 "rafı oluşturmak üzere tasarlanmıştır ve gereken çıkış besleme sayısına bağlı olarak 1U veya 3U yüksektir Doğru akım taşıyıcı, düzeltici modüller, batarya koruma cihazları ve çıkış dağıtım donanımı komple bir modüler SLIMLINE SE güç kaynağı sistemi (SLIMLINE Modüler Sistem ≡ SMS).
BENNING'in en küçük kapasiteli güç kaynağı sistemi (SMS 2400 SE), bir 1U 19 "taşıyıcıda üç adet doğru modülü (48V-800SE) ve ikinci bir 1U 19" muhafazasında bir akü koruması ve yük dağılım ünitesi (4000 SE) barındırmaktadır.
SMS 4000 SE maksimum gücü 4000W'a çıkarır. Bu sistem, maksimum 5 adet doğru akım modülü (48V-800SE) ve akü koruması ve yük dağıtım birimi 4000 SE'ye sahip 1U taşıyıcıdan oluşur.
48V-2000 SE modülleri kullanılarak 6000W'a (SMS 6000 SE) kadar daha büyük kapasiteler mümkündür. 1U 19 inçlik bir taşıyıcı bu üç adet doğrultucu içerebilir ve akü koruma ve yük dağıtma birimi 6000 SE ile kombine edilebilir.
Paralel olarak üç adet 6000 SE düzeltici taşıyıcı bağlayarak 18000W (SMS 18000 SE) kapasiteye ulaşılabilir. Bunlar daha sonra 3U 19 "akü koruma ve 18000 SE yük dağıtım ünitesi ile kombine edilebilir. Daha da fazla kapasite, diğer taşıyıcıların paralel bağlantısı ile gerçekleştirilebilir.
Doğrudan kontrol ve izleme amacıyla bir SLIMLINE kontrol kartı sağlanmıştır. Ek bir izleme işlevselliği için bir SLIMLINE MCU seçeneği olarak mevcuttur. SMS 2400 SE durumunda, SLIMLINE MCU düzeltici taşıyıcıya monte edilir. Daha yüksek kapasiteli güç kaynaklarında SLIMLINE MCU, akü koruması ve yük dağıtım kutusuna monte edilmiştir.
Daha kapsamlı kontrol ve izleme fonksiyonları için uzaktan monteli izleme sistemi MCU 2500 mevcuttur.
TEBECHOP 13500 SE Modüler Güç Kaynağı Sistemleri
Yeni 48V regülatör TEBECHOP 13500 SE, 50kW'dan daha yüksek bir yük gereksinimi olan güç kaynağı sistemleri için idealdir.
3U yüksek 19 "montaj ünitesi, üç fazlı şebeke bağlantısı, aktif güç faktörü düzeltmesi (güç faktörü 0.99) ve 13500W'lık sabit bir çıkış gücü sağlar.Üç akım 2.25V / c'de 250A'dır (akım voltajı).
TEBECHOP 13500 SE, özellikle% 25 ila% 90 yük aralığında çok enerji verimliliğine sahiptir. Daha büyük kapasiteli sistemler için orantılı olarak bu rektifiye serisini kullanırken daha fazla enerji tasarrufu yaaküabilir. Daha yüksek enerji verimliliği, düşük ısı çıkışı ile sonuçlanır. Çoğu durumda soğutma veya havalandırma talebinde azalma olur ve daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
TEBECHOP 13500 SE'nin kompakt montaj yüksekliği (3U), düşük güç kaybı ve geliştirilmiş verimlilik ile birlikte, maksimum 10 düz modülün, 2000 mm yüksek x 600 mm genişliğinde x 600 mm derinliğinde tek bir kabine kurulmasına izin verir. Sistemi tamamlamak için akü koruması ve yük dağıtım dolapları mevcuttur. Bu dolaplar ayrıca MCU2500 gibi montajları da barındırabilir.
Çıkış akımları vs çıkış voltajları, doğrultucu TEBECHOP 13500 SE
Verimlilik ve çıkış gücü, raf düzenleyici TEBECHOP 13500 SE
Ulusal ve uluslararası mobil şebeke operatörleriyle birlikte BENNING, açık hava uygulamaları için çeşitli güç çözümleri tasarladı.
Bu tecrübeyle BENNING, geniş bir yelpazedeki açık hava güç çözüm projelerinin tasarımı ve devreye alınması için en iyi ortak olacak.