Elektrik işleri için pvc plastik oluklu boru - Sıhhi tesisat ders kitabı
Düşük akım ve güç kablosu şebekelerinin harici veya dahili döşenmesi yapılırken, güvenli ve kesintisiz çalışma için besleme kablosunun nemden ve harici mekanik hasarlardan güvenilir şekilde korunmasını sağlamak önemlidir.
Bu durumda, en uygun koruma yöntemi, katı polivinil klorürden yapılan ve çeşitli sorunları bir kerede çözmenize yardımcı olan esnek bir oluklu borudur.
Bireysel konstrüksiyonda oluklu boru kullanımı
Elektrik tesisatının doğru performansı hakkında bir fikir sahibi olmak için, bu makale, ev kablo hatlarını döşerken plastik oluklu borunun kullanımının ana yönlerini ele alacaktır.
Ayrıca, bir tel probu kullanarak bir kabloyu koruyucu bir oluklu kılıf içine yerleştirme teknolojisini tarif eden bir adım adım talimat sunulacaktır.
Bu tip bir ürünün, özellikle elektrik şebekelerinin döşenmesi için tasarlandığına dikkat edilmelidir, bu nedenle PVC oluklu borunun fiziksel özellikleri ve temel teknik özellikleri tüm bina yönetmeliklerine ve yangın güvenliği düzenlemelerine tam olarak uymaktadır.
Sert PVC kesinlikle nemden etkilenmez ve UV ışınlarına dayanıklı olan çoğu korozif ortam, zamanla yaşlanmaz ve ozon etkisi altında bozulmaz., Bu nedenle, hem iç hem de dış işler için kullanılabilir.
Çalışma sıcaklığı çalışma aralığı -20 ° C ila +80 ° C arasındadır..
PVC kendi kendini söndüren bir malzemedir., bağımsız yanmayı desteklemez, bu nedenle hem ahşap hem de tuğla binalarda elektrik tesisatı kurulumu için kullanılabilir.
500 V'luk bir voltajdaki minimum yalıtım direnci 100 mΩ'dir ve dielektrik dayanım indeksi en az 2 kV'dir., 1000 V'a kadar voltajla elektrik tesisatlarında kullanmanıza izin verir.
Boru tipine bağlı olarak, sıkıştırmaya karşı nominal direnç: ağır seri için 320 N / 5 cm, ağır seri için - 750 N / 5 cm ve süper ağır bir - 1250 N / 5 cm.
Dikkat edin! Oluklu boru, 50 ila 200 m uzunluğunda bobinlerde biriktirilen perakende satışa sunulur ve fiyatı esas olarak dış çapa bağlıdır. Renk en çok açık gridir (RAL 7035), ancak başka (siyah, turuncu) renkler de vardır.
Münferit gövde konstrüksiyonunda 16 ila 63 mm dış çaplı plastik oluklu manşonlar sıklıkla kullanılmaktadır. İstenilen çapın seçimi, kullanılan tellerin sayı ve kesit alanına bağlı olarak, yukarıdaki tablo l'e uygun olarak yapılmalıdır.
Telin kesit alanı, mm? Tel sayısı, adet. Borunun dış çapı, mm.
Dikkat edin! Tablodaki verilere göre, 16 mm'lik bir oluklu PVC borunun fiziksel özelliklerinin, 1,5 ila 2,5 mm'lik bir kesite sahip iki veya üç telli kablo döşenmesini mümkün kıldığı sonucuna varılabilir.
Bireysel konstrüksiyonda oluklu kovanlar kullanma uygulamasına dayanarak, kendi ellerinizle elektrik çalışması yaparken, dış çapın en uygun seçimi için aşağıdaki kuralları izlemelisiniz.
Duvar ve tavan lambalarının elektrik tesisatı boru montajı - D = 16 mm.
Işık anahtarlarının ve tüketici soketlerinin bağlanması - D = 20 mm.
Elektrik paneli ve dağıtım kutuları arasındaki plastik borularda kablo döşeme - D = 25 m.
Ana elektrik panosunun pano ile bağlantısı - D = 32 mm.
Tavan ve interfloor tavanların penetrasyonu için, tel sayısına bağlı olarak, 40 ila 63 mm'lik bir boru çapı seçilir.
Koaksiyel döşeme için, fiber optik ve telefon kablosu ağları 16 ila 25 mm çapında oluklu kovan kullanılabilir.
Çoğu zaman, bir plastik oluklu manşon, bir prob ile üretilir, yani, tüm uzunluk boyunca iç lümeninde bulunan ince bir elastik metal tel ile.
Probun varlığı elektrik işini önemli ölçüde hızlandırır ve kablonun esnek bir oluklu boruda sıkılmasını kolaylaştırır.
Kabloyu sıkmadan önce, gerekli oluklu kovan miktarını ölçün ve prob telini kesmeden dikkatlice kesin.
Kesimin yerine, olukların uçlarını farklı yönlerde çözmek ve kabloyu tel kesicilerle kesmek, uçlarını borunun kenarlarının dışına doğru bükerek içeri girmesini önler.
Probun bir ucuna bir elektrik kablosu bağlayın, manşonu düzeltin ve tel üzerinde düzgün bir hareketle, teli tam uzunlukta bir oluklu boruya sıkın.
Telin uçlarını, oluklu kovanın dışındaki düğümler veya plastik kelepçeler kullanarak sabitleyin ve iç lümenden düşmesini önleyin.
Plastik boruyu, sıkılmış kabloyu önceden kesilmiş kovaya yerleştirin veya özel plastik tutucular yardımıyla duvara sabitleyin.
Bu makaleyi okuduktan sonra, esnek plastik oluklu borunun kullanımının, herhangi bir malzemeden binaların yapımında kablo haberleşmesi yapmak için evrensel bir yöntem olduğu ortaya çıkmaktadır. Daha fazla bilgi için videoyu bu makalede izleyebilir veya web sitemizdeki benzer materyalleri okuyabilirsiniz.
ÖncekiKanalizasyon borularının büyüklüğü ne olmalı
SonrakiBasınçsız borular - her türlü ve özelliklerini inceliyoruz
İyi borç nedir ve su temini kurulumunu nasıl etkiler
Metal lavabo: özellikleri, çeşitleri, özellikleri
Kanalizasyon kuyuları ve diğer standart gereksinimler
Duş için kanalizasyon nasıl kurulur