Sıkça Sorulan Sorular - Betsis
APC SURT UPS’te ön kısımda ByPass LED’i yanıyor. Ne yapmalıyım ?
ByPass anahtarı devreye sokulmuştur. (Cihazın arkasında, operatör müdahalesi gerektirmeyen bir anahtar)
* İstenen çalışma konumu ByPass ise, yanan LED.e aldırmayın. İstenen çalışma konumu ByPass değilse, KGK’nın arkasındaki siyah küçük ByPass anahtarını normal pozisyona (On line) getirin.
APC SURT UPS açılmıyor. Ne yapmalıyım ?
1- Akü bağlantısı gerektiği gibi yapılmamıştır ya da aküler zayıftır (şarjlı değildir).
* UPS'in ön kapağını açın ve kahverengi renkli Akü konnektörlerinin gerektiği gibi takılıp takılmadığını kontrol edin. Konnektörler takılı ise Akü enerjisi yeterli değildir. KGK yı şebeke hattına bağlayarak en az 3 saat akülerin şarj olmasını sağlayın.
2- UPS açma düğmesine basılmamıştır.
* KGK’yı ve bağlı bulunduğu cihazları açmak için önde bulunan TEST düğmesine kısa süreli basın. Ses geldiğinde parmağınızı çekin.
3- KGK’nın giriş fişi şebeke prizine takılmamıştır.
* KGK ile şebeke elektrik kaynağı arasındaki kabloyu kontrol edip, her iki ucundaki bağlantıların yapıldığını denetleyin.
4- Şebeke ya da Jeneratör voltajı yoktur veya çok düşüktür.
* UPS in girişine elektrik geldiğine emin olun. Elektrik dağıtım panosu üzerindeki sigortaları kontrol ederek gelen gerilimi kontrol edin.
APC SURT UPS kapanmıyor. Ne yapmalıyım ?
1- Kapatma düğmesine basılmamış olabilir.
* KGK’yı kapatmak için düğmesine bir kez basın.
2- KGK arızalı olabilir.
* KGK’yı kullanmayın. Yerinden çıkararak servisin görmesini sağlayın.
APC SURT UPS ara sıra “Bip” sesi ile alarm veriyor. Ne yapmalıyım ?
Aküyle çalışırken KGK’nın normal çalışma şeklidir.
* Müdahale gerekmez. KGK bağlı cihazları korumaktadır.
APC SURT UPS beklenen destek süresini sağlamıyor. Ne yapılabilir ?
KGK’nın aküsü kısa bir süre önce meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle zayıflamış veya hizmet ömrünün sonlarına yaklaşmıştır.
* Akü grubunu şarj edin. Uzun süreli elektrik kesintilerinden sonra akülerin şarj edilmesi gerekir. Aküler sık sık devreye girdiklerinde veya yüksek sıcaklıklarda çalıştıklarında ömürleri kısalır. Eğer akü grubu hizmet ömrünün sonlarına yakınsa, Aküyü Değiştir LED göstergesi yanmıyorsa bile grubunu değiştirmeyi göz önünde bulundurun.
APC SURT UPS bir prize takılı ve tüm göstergeler sönük. Ne yapmalıyım ?
KGK kapanmıştır ve uzun süreli bir elektrik kesintisi nedeniyle aküler boşalmıştır.
* Müdahale gerekmez. Elektrik geldiğinde ve aküler yeterli şarja eriştiğinde KGK normal çalışmasına dönecektir.
APC SURT UPS sürekli alarm sesi veriyor, Baypass ve aşırı yük LED leri yanıyor. Ne yapmalıyım ?
KGK aşırı yüklenmiştir.
* Sistem tasarımı esnasında konsoldaki yüklerin sağlıklı beslenmesi açısından KGK’nın 3 kVA değerinde olması gerektiği görülmüştür. Konsola dışarıdan ek yük bağlandığında maksimum yük değeri aşılabilir.
APC SURT UPS sürekli alarm sesi veriyor, arıza ve aşırı yük LED’leri yanıyor. Ne yapmalıyım ?
KGK bağlı ekipmanlara aküyle güç sağlamayı kesmiştir.
* KGK’ya bağlı cihazlar, belirtilen maksimum yükü aşmaktadır. Aşırı yüklenme durumunu gidermek için gereksiz cihazların KGK ile olan bağlantısını kesin. Bağlı cihazlara yeniden güç sağlamak için önce “0” (KAPALI), sonra da “1” (AÇIK) düğmesine basın.
APC SURT UPS’in arıza LED’i yanıyor. Sorun Nedir ?
KGK’da dahili arıza
KGK’yı kullanmayın. Cihazı kapatarak servise haber verin.
APC SURT UPS’in Aküyü değiştir LED’i yanıyor. Ne yapmalıyım ?
1- Aküyü Değiştir LED’i yanıp sönüyor ve akü bağlantısının kesildiğini göstermek üzere iki saniyede bir kısa bir “bip” sesi çıkıyor.
* Akü konektörlerinin iyice takılmış olup olmadığını denetleyin.
2- Akü zayıf.
Aküyü 24 saat şarj edin. Ardından bir denetleme işlemi yapın. Şarj ettikten sonra da sorun devam ederse aküyü değiştirin.
3- Kendini denetleme testi başarısız.
KGK bir dakika süreyle kısa “Bip” sesleri verir ve aküyü değiştir LED’i yanar. KGK, alarmı beş saatte bir tekrarlar. Aküyü değiştir durumunu teyit etmek için, aküyü 24 saat şarj ettikten sonra kendini denetleme prosedürünü yeniden uygulayın. Eğer akü kendini denetleme testinde başarılı olursa alarm duracak ve LED sönecektir.
APC SURT UPS’in akü seviye LED’i yanıp sönüyor (flash yapıyor). Ne yapılabilir ?
Aküden çalışabilme süresi min 2 dakikanın altında
* KGK, mevcut yüklenme seviyesi ve mevcut akü şarj seviyesine göre hesapladığı aküden çalışabilme süresini minimum 2 dakikanın altında hesaplamaktadır ve kullanıcıyı uyarmaktasır. Bu surum genellikle KGK nin aküden çalışması ve sonra aküleri tam dolmadan açılması ve yüklenmesi sebebi ile oluşur. KGK nin şebekeye bağlı olarak en az 4 saat çalıştığından emin olunuzu ve elle denetleme işlemini gerçekleştiriniz. KGK akülerinin durumunu daha iyi algılayarak bu kipten çıkacaktır. Eğer çıkmaz ise 24 saat sonra elle denetlemeyi tekrarlayınız. Eğer denetim sonucu aynı durum oluşur ise KGK nın akülerinin değişmesi gerekmektedir.
APC SURT UPS normal şebeke voltajı mevcut olmasına rağmen aküyle çalışıyor. Sorun ne olabilir ?
Şebeke voltaj ve frekansı toleranslar dışındadır.
* Giriş Voltajını Enerji Dağıtım Panosundaki Voltmetre ile kontrol edin.
APC SURT UPS şebeke voltajını tanılama
1- Beş LED’in hepside yanıyor.
Şebeke voltajı çok yüksektir.
2- LED’lerin hiçbiri yanmıyor.
Şebeke Voltajı çok düşüktür.
APC SURT UPS On-Line LED’i
1- LED yanmıyor
KGK aküyle çalışıyor veya açık değil.
2- LED yanıp sönüyor
KGK kendisini dahili olarak denetlemektedir.
APC Smart UPS’im açılmıyor, ne yapmalıyım ?
1 - ON (AÇMA) düğmesine basılmamıştr. ON (AÇMA) düğmesine bir kez basın.
2 - UPS’iniz herhangi bir giriş kablosu ile bağlanmamıştır. UPS’iniz ile şebeke arasındaki elektrik kablosunun her iki uçta da sağlamca takılı olduğunu kontrol edin.
3 - UPS’inizin giriş sigortası atmıştır. UPS’inize bağlı bazı ekipmanların fişini çıkartarak yükü azaltın. UPS Arkasında bulunan devre kesicisinin düğmesine basarak yeniden devreye sokun.
4 - Şebeke voltajı çok düşük veya kesilmiştir. UPS’inizin girişine elektrik gelip gelmediğini kontrol edin.
5 - Akü gerektiği gibi bağlanmamıştır. Akü konnektörlerinin birbirlerine takılı olmasına dikkat edin.
APC Smart UPS’im kapanmıyor, ne yapmalıyım ?
UPS arızası. Bütün kablolarını çıkartarak UPS’inizi Betsis servisine getirin.
APC Smart UPS’im şebeke elektriğim olmasına rağmen aküden çalışıyor. On Line’a geçmiyor. Ne yapmalıyım ?
1 - Şebeke voltajı çok yüksek, çok düşük veya distorsiyonludur. Yakıtla çalışan düşük fiyatlı jeneratörler distorsiyonlu voltaj verebilir. UPS’iniz giriş voltajını beğenmediği için aküden çalışmaktadır.
2 - UPS’inizi başka bir prize veya başka bir giriş enerjisine bağlayın. Giriş voltajını şebeke voltaj göstergesiyle kontrol edin. Eğer bağlı ekipmanlar için uygunsa, UPS’inizin arkasında bulunan hassasiyet düğmesine basarak ups duyarlılığını azaltın.
APC Smart UPS’im elektrik kesintilerinde beklediğim süreyi sağlamıyor. Ne yapmalıyım ?
APC Smart UPS’imin ön panelindeki bütün göstergeler yanıyor ve ses çıkartıyor. Ne yapmalıyım ?
1 - UPS arızası. Bütün kablolarını çıkartarak ups’inizi Betsis servisine getirin.
2 - KGK aşırı yüklenmiş olabilir. UPS’inizin arkasındaki çıkış kablolarını çıkartın. UPS’inizi tekrar kapatıp açın.
APC Smart UPS’imin ön panelindeki bütün göstergeler kapalı. Ne yapmalıyım ?
UPS’iniz uzun süreli bir elektrik kesintisi nedeniyle aküler boşaldığı için kapanmıştır. Şebeke elektriği geldiğinde ve aküler yeterli şarja eriştiğinde normal çalışmasına dönecektir.
APC Smart UPS’imin ön panelinde “Akü Değiştir” LED’i yanıyor. Ne yapmalıyım ?
1 - Aküler zayıf. Aküyü en az dört saat şarj edin. Ardından ups’inizin test düğmesine basıp kontrol edin. Şarj
ettikten sonra da sorun devam ederse aküyü değiştirmelisiniz.
2 - UPS’iniz içindeki akü gerektiği gibi takılmamıştır. Akü konektörlerinin birbirlerine iyice bağlanmış olmasına dikkat edin.
APC SRC On line UPS’i kabinete monte edebilir miyim?
SRC Serisi ups’lerde 1kVA ve 2kVA ups’ler kabinete monte edilememektedir. 3kVA ups’leri kabinete monte etmek için SURTRK5 kodlu rack montaj kiti satın alınmalıdır. 5kVA ve üstü modelleri de SURTRK6 ile kabinetinize monte edebilirsiniz.
APC SRC UPS’lerde SNMP Kartı ile IP üzerinden haberleşme yapılabilir mi?
AP9630 kodu ile APC Web-SNMP kartı veya AP9631 kodu ile APC Web-SNMP kartı + Ortam izleme sistemi kartlarını takarak yönetebilirsiniz.
APC SRC Serisi UPS’lere Ek Akü grupları ekleyebilir miyim?
1 - 1kVa ve 2kVA ups’lere ek akü eklenememektedir.
2 - 3kVA ups’lere SRC96XL kodu ile başlayan ek akü grupları eklenebilmektedir.
3 - 5kVA ve 6kVA ups ‘lere SRC192XL kodu ile başlayan ek akü grupları eklenebilmektedir.
4 - 10kVA ups ‘lere SRC240XL kodu ile başlayan ek akü grupları eklenebilmektedir.
APC SRC On line UPS elektrik kesintilerinde beklediğim süreyi sağlamıyor, ne yapmalıyım ?
Eaton 5SC UPS’imin ön panelinde verilen hata mesajının anlamı nedir?
5SC Çalışma Durumları
UPS Girişinde Problem Var
Sigorta Kısa Devre Problemi
UPS’iniz Aküleri Şarj Etmiyor
UPS’inizin gücünün üstünde yüklenme olmuştur.Bağlı yüklerin bir kısmını çıkartarak tekrar deneyin.
Topraklamanızda ya da Faz ve Nötr bağlantılarında problem olabilir. Uzman bir elektrikçi ile kontrol ettirmeniz gerekecektir.
Bağlantıları kontrol edin. Bağlantılarınızda problem yok ise UPS’inizi Betsis servisine getirmeniz gerekecektir.
Akü kablo bağlantılarının doğru yapılmış olduğunu kontrol edin. Bağlantılarda problem yok ise akü değişimi gerekecektir.
UPS’inizde fan değişimi gerekmektedir.
UPS’inizi Servis Merkezimize getirmeniz gerekmektedir.
Eaton 93PM UPS’lerde LCD ekran neleri gösterir ?
A - Durum Çubuğu (UPS Adı, On line Çalışma, Tarih-Saat, UPS Modeli ve aktif alarm göstergesi vb.)
B - Ana Menü (Değer menüleri)
C - İkinci Menü ve Ek bilgi Alanları (Seçili istenen değerler gösterilir)
D - İçerik Alanı (UPS durum ve çalışma değerleri gösterilir)
Eaton 9PX UPS’te aşırı yük LED’i yanıyor, ne yapmalıyım ?
9PX UPS’ler % 100 yükte sorunsuz ve sürekli çalışabilmektedir. Aşı yük LED’i yanıyor ise UPS’inizde gücünün üstünde cihaz bağlanmış demektir. UPS arkasındaki çıkış kablolarını çıkarttıktan sonra UPS’inizi kapatıp tekrar açın. Çıkış kablolarını tek tek takarak yükü izleyin.
Eaton 9PX UPS’te aşırı sıcaklık LED’i yanıyor, ne yapmalıyım?
9PX UPS’inizin iç sıcaklığı çok yüksek. UPS'inizin fan modülü arızalı olabilir. Fan değişimi gereklidir.
APC Transfer Switch cihazlarını uzaktan yönetebilir miyim?
AP7723 yada AP7724 Transfer Switch cihazlarını Web, SNMP veya Telnet ile yönetebilirsiniz.
Eaton 5130 UPS’lerin yaydığı ısı değerleri nedir ? Ne kadar bir soğutma ihtiyacım var ?
Isı Yayma (BTU/Saat)
Verimlilik (Boost Mode)
Verimlilik (Aküden Çalışma)
APC Smart SMT UPS’im açılmıyor, ne yapmalıyım ?
APC Smart SMT UPS’ime ek akü takabilir miyim?
SMT UPS modellerine ek akü grupları takılamamaktadır. Daha uzun besleme süreleri için APC Smart XL modellerini kullanabilirsiniz.
APC SMT UPS’im şebeke elektriğim olmasına rağmen aküden çalışıyor. On line’a geçmiyor, ne yapmalıyım ?
APC Smart SMT UPS’im elektrik kesintilerinde beklediğim süreyi sağlamıyor, ne yapmalıyım ?
Eaton DX 1-2-3 kVA larda Şebeke Işığı yanıp sönüyor?
Muhtemel Sebebi Çözümü
Girişte Faz ya da Nötr Kablo hatası Faz ve Nötr Kablolarını yer değiştirin.
Hata ışığı yanıyor ve cihaz saniyede bir hata sesi çıkarıyor, ne yapmalıyım ?
Aşırı yük problemi
UPS e bağlı yükleri çıkartın. Tek tek takarak ups çalışmasını kontrol edin.
Hata ışığı yanıyor ve akü LED’i yanıp sönüyor, ne yapmalıyım ?
Akülerde problem var ya da UPS şarj devresi arızalı.
Betsis Teknik Servis'e başvurun. Akü değişimi ya da şarj devresi onarımı gerekli.
Göstergeler çalışmıyor, ne yapmalıyım ?
UPS girişinde problem.
UPS giriş kablosu takılı olmayabilir ya da giriş kablosu enerjiyi alamıyor.
UPS’in verdiği alarmları nasıl kapatabilirim?
Ön panelden ESC (Escape) tuşuna bastığınızda sesli alarmlar devre dışı kalacaktır.
9SX UPS’im çalışmıyor, başlatamıyorum. Ne yapmalıyım ?
1-) Giriş kaynağı bağlı olmayabilir. Giriş kablosunu ve kablonun bağlandığı kaynağı kontrol edin.
2-) RPO Uzaktan Güç Kapatma aktif kalmış. Devreden çıkarın.
Aşırı yük LED’i yanıyor ve cihaz sürekli ses çıkartıyor, ne yapmalıyım ?
UPS kapasitesinin %100'ünün de üstünde yük bağlanmış. UPS çıkışındaki yükleri çıkarın. LED söndükten sonra tek tek bağlayın.
9130 serisi UPS’lerde alarm seviyeleri nelerdir ?
LCD Ekran Ayarlar (Setting) menüsü üzerinden alarm ve sesler açılıp kapatılabilir.
Alarm açık 0.5s->kapalı 0.5s
Alarm açık 3 s
Aküden çalışma modu
Alarm açık 0.5s->kapalı 4.5s
Bypass çalışma modu/ECO modu
On line Çalışma Modu
On line Çalışma Modu mode with Notice
Alarm açık 0.5->kapalı 0.5s
Kısa Alarm Sesi
1ms açık->kontrol tuşuna basıldığında kapalı
9130 serilerinde UPSlerde tuşların anlamları nedir ?
Esc: Göstergede herhangi bir ayar değişikliği yapmadan bir üst menüye geri dönüş.
Up: Menüde bir önceki ekrana geri dönüş.
Down: Menüde bir sonraki gidiş.
Enter: Alt menüye giriş, ayar değişikliklerinin onaylanması, seçim veya yeni ayarların açılması/kapatılması.
SMC serisinin önemli özellikleri nelerdir ?
Gelişmiş Akü Yönetimi : Sıcaklık ayarlı şarj, dahili akülerin kullanım ömrünü uzatır.
Gerçek Sinüs Dalgası Çıkışı : Optimum cihaz uyumluluğu için aküde çalışma sırasında şebekeyi simüle eder.
LCD Ekran : Sezgisel arayüz tek bir bakışta kapsamlı durum bilgileri sunar.
Yüksek Verimli Yeşil Modu : Şebeke maliyetlerinden tasarruf sağlar ve sıcaklığı düşürerek bileşenlerin kullanım ömrünü uzatır.
Ağ Seviyesinde Güç Koşullandırma : Otomatik gerilim düzeltme, gürültü filtresi ve dalgalanma koruması.
ATS30N hata kodları nelerdir ?
E01 : Aşırı Yük var.
E02 : Aşırı Isı var.
E03 : Aşırı Isı Uyarısı
E04 : Aşırı Isı Uyarısı
E11 : Aşırı Isı Uyarısı
E12 : Aşırı Isı Uyarısı
E13 : 1. Kaynak Güç Hatası
E14 : 2. Kaynak Güç Hatası
E21 : Giriş Kontağı S1 açık
E22 : Giriş kontağı S1 kısadevre
E23 : Giriş Kontağı S2 açık
E24 : Giriş Kontağı S2 kısadevre
E29 : Firmware güncelleme hatası
PM6 serisi akım koruma prizleri nasıl koruma yapıyor ?
* EMI/RFI koruma özelliği sayesinde Elektromanyetik ve radyo frekans problemlerini elimine eder.
* Aşırı yüklenme durumlarında termik sigorta sayesinde olası problemler engellenir. Sigorta değişimine gerek kalmadan devre alınabilir.
* Akım Koruma LED’i prizinizin sorunsuz çalıştığını gösterir.
* Topraklama LED’i girişinde bağlanan prizde topraklama hatası olması durumunda sizi bilgilendirir.
* 6 Adet priz çıkışı ekipmanlarınızı başka bir prize gerek kalmadan kullanmanızı sağlar.
FXM UPS’ler hangi sıcaklık aralıklarında çalışabiliyor ?
FXM UPS’ler dış ortamlarda kullanıma uygundur. -40 to 74 °C (-40 to 165 °F) sıcaklıklarda çalışabilir.
FXM UPS’ler hangi giriş voltajlarında çalışabiliyor ?
FXM UPS’ler 150 Volt ile 280 Volt giriş voltajları aralığında çalışabilir.
AP9631 Web/SNMP kartına hangi sensörleri takabilirim ?
AP9631 Web/SNMP kartı ile birlikte AP9335T (Isı Sensörü) gelmektedir. İsteğe bağlı olarak AP9335TH (Isı+Nem Sensörü) de takılabilir.
Sensör dışında kuru kontak üzerinden bağlantı yapılabilir mi ?
Evet. AP9810 kodlu "Kuru Kontak Aksesuarı" ile kuru kontak üzerinden bilgi alabilirsiniz.
AP9630 Web/SNMP kartı hangi APC UPS’lere takılabilir ?
Arkasında Smartslot bulunan bütün UPS’lere AP9630 Web/SNMP kartı takılabilir.
AP9630 Web/SNMP kartına sensör takılabilir mi ?
Hayır. Sensör de takılması istendiğinde AP9631 Web/SNMP + Ortam İzleme kartı satın alınmalıdır.
Smart-UPS VT Topolijisi nedir ?
APC SUVT UPS’ler Double Conversion On-Line topolijisine sahiptir. Güç faktör düzeltmesi mevcuttur ve giriş güç faktörü 0.8’dir.
SUVT’lere kaç adet ek akü kabineti bağlanabiliyor ?
4 Adet XR Ek Akü kabineti bağlanabilir.
SUVT’lerde bypass panosu var mı ?
Evet. Bakım ve arıza durumlarında kullanılmak üzere Bypass sistemi de sipariş verilebilir. Duvara monte edilebiln Bypass sistemi ile kesintisiz çalışma sağlanabilir.
SUVT’lerde Bakım Bypass’ı olmadan da UPS’i kullanabilir miyim?
Kullanabilirsiniz. SUVT üzerinde dahili bypass sigortaları bulunmaktadır. Bu sistem istediğiniz zaman direk şebekenini verilmesini sağlayacaktır. SUVT ön panelinden Bypass’a ya da Online çalışma moduna aktarabilirsiniz.
SUVT’lerde "Çift Besleme Özelliği" var mı ?
Evet, "Çift Besleme Özelliği" vardır. Fabrikadan gelen cihazlar tek girişe göre ayarlıdır ama siz isterseniz çift besleme girişi ile de bağlantı yapabilirsiniz. Ek bir parça satın almanıza gerek yoktur.
APC PowerChute yazılımını SUVT’lerde de kullanabilir miyim ?
Evet kullanabilirsiniz. Aynı zamanda UPS üzerinde bulunan SNMP kartı aracılığı ile web üzerinden de izleyebilir ve yönetebilirsiniz.
SUVT ilk satın almada hangi yönetim özellikleri ile geliyor ?
SUVT UPS’ler ilk kurulum aşamasında APC Network Yönetim Kartı ve Ortam İzleme Sistemi ile birlikte gelir.
SUVT garantisi kaç yıldır ?
Standart fabrika garantisi fatura tarihinden itibaren 2 yıldır.
APC Symmetra verimlilikleri kaçtır ?
Şebekeden çalışmada %95’ten büyük verimliliğe sahiptir. Aküden çalışmaya geçildiğinde %94’ten büyüktür.
APC Symmetrada hangi parçalar modülerdir ?
Sistemde kullanılan bütün aküler, bütün güç modülleri ve akıllı işlemci modülleri sistem çalışır durumdayken takılıp çıkarılabilir.
APC BX650CI UPS’imin aküsü ömrünü tamamlamış. Hangi aküyü kullanmalıyım ?
APCRBC110 kodlu akü ile değiştirilebilir.
BX650CI UPS satın aldığımda yönetebileceğim bir yazılım var mı ?
Hayır. APC BX Serisi UPS’ler yönetim yazılımı özellikleri ile gelmezler. BR serisi UPS’lerden satın almanız gerekir.
APC BX650LI-GR UPS’imin aküsü ömrünü tamamlamış. Hangi aküyü kullanmalıyım ?
BX650LI-GR UPS satın aldığımda yönetebileceğim bir yazılım var mı ?
APC BX800CI UPS’imin aküsü ömrünü tamamlamış. Hangi aküyü kullanmalıyım ?
RBC17 kodlu akü ile değiştirilebilir.
BX800CI UPS satın aldığımda yönetebileceğim bir yazılım var mı ?
APC BX800LI UPS’imin aküsü ömrünü tamamlamış. Hangi aküyü kullanmalıyım ?
APC BX800LI UPS satın aldığımda yönetebileceğim bir yazılım var mı ?
APC BX950U-GR UPS’imin aküsü ömrünü tamamlamış. Hangi aküyü kullanmalıyım ?
APC BX950U-GR UPS satın aldığımda yönetebileceğim bir yazılım var mı ?
Var. "Powerchute Personel Edition" yazılımı ile USB haberleşmesini kullanarak bilgisayarınıızdan elektrik kesintilerinde çalışma süresi, yük yüzdesi gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.
Eaton STS16 Transfer Switch sistemlerini Network üzerinden yazılım ile izleyebilir miyim ?
Hayır. STS16’ları Network üzerinden izleyemezsiniz. Network üzerinden izleme için ATS16N kodlu Transfer Switch ürünlerini kulanabilirsiniz.
Eaton STS16’larda herhangi bir kaynak arıza ya da kapanma sonucu kaybolduğunda diğer kaynağa geçme süresi ne kadardır ?
Geçiş süresi ortalama 6 ms. dir. Bu süre elektronik cihazlar tarafından algılanamayacak kadar kısa bir süredir. Bu sebeple hiç bir kesinti olmadan diğer kaynağa otomatik olarak geçiş yapılabilmektedir.
APC BX1100 UPS’imin aküsü ömrünü tamamlamış. Hangi aküyü kullanmalıyım ?
RBC113 kodlu akü ile değiştirilebilir.
APC BX1100 UPS satın aldığımda yönetebileceğim bir yazılım var mı ?
APC BX1100 UPS arkasındaki IN - OUT yazılı portlar ne işe yarıyor ?
Bu portlar ADSL, modem ya da telefon kablolarının önce UPS’e girilmesi ve sonrasında UPS’ten çıkarak cihazlara bağlanması ile arada ani akım koruma özelliği sağlar.
APC BX1400U-GR UPS’imin aküsü ömrünü tamamlamış. Hangi aküyü kullanmalıyım ?
APC BX1400U-GR UPS satın aldığımda yönetebileceğim bir yazılım var mı ?
APC BX1400U-GR UPS arkasındaki IN - OUT yazılı portlar ne işe yarıyor ?
AP7821 PDU’larda parola unutulduğunda nasıl kurtarılır ?
LED'lerin turuncu ve yeşil yandığını görün.
30 saniye içinde user name ve password girerek tekrar kullanabilirsiniz.
AP8858EU3 PDU’larda kablo beraberinde geliyor mu ?
3 Mt., 16Amper, 3 pimli C19 ile IEC-309 özellikli çıkarılabilir güç kablosu ürünle birlikte gelmektedir.
AP8858EU3 Kabin İçi PDU 1 Adet IEC-320-C20 giriş ile donatılmıştır.
3S serisinde yazılım desteği var mı ?
Evet. Windows, Linux veya Mac Bilgisayarınız ile bağlanıp yazılım kullanabilirsiniz. Elektrik kesintilerinde otomatik kapatma da yaptırabilirsiniz.
120 Volt 1500VA 5PX’lerin çıkışlarını gruplayarak kullanabilir miyim ?
Evet. 2 Adet 5-15R çıkışı 1. Grup, Diğer 2 Adet 5-15R çıkışı 2. Grup olarak ayarlayabilirsiniz.
Bu sayede kritik cihazlarınızı 1. Grup, diğer cihazlarınızı 2. Grup olarak bağlayabilirsiniz.
120 Volt 1500VA 9PX’lere ek akü takabilir miyim ?
Evet. 4 adede kadar 9PXEBM48RT kodlu ek akü grubundan ekleyerek çalışma süresini 100 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz.
120 Volt 1500VA 9PX’lerde Manuel Bypass var mı ?
Otomatik Bypass var. Manuel Bypass sistemi opsiyonel olarak takılabiliyor. EHBPL1500R-PDU1U satın alınması gerekli.
120 Volt 3kVA 9PX’lere ek akü takabilir miyim ?
Evet. 4 adede kadar 9PXEBM72RT kodlu ek akü grubundan ekleyerek çalışma süresini 1.5 saate kadar çıkarabilirsiniz.
120 Volt 3kVA 9PX’lerde Manuel Bypass var mı ?
Otomatik Bypass var. Manuel Bypass sistemi opsiyonel olarak takılabiliyor. EHBPL3000R-PDU1U satın alınması gerekli.
120 Volt 750VA 5SC’ler kaç yıl garantili ?
120 Volt 750VA 5SC’ler girişte hangi aralıkta voltajları kabul ediyor ?
96 volt ile 144 volt arasındaki giriş voltajları ile çalışabiliyor.
1500VA SMX UPS’lerde EPO (Acil Kapatma) var mı ?
Evet var. Acil durumlarda güç kesme için EPO bağlanabilir.
1500VA SMX UPS’lerde bağladığım yüklerin tüketimini izleyebilir miyim ?
Evet. Enerji ölçme sistemi ile bağladığınız cihazlarınızın kilowatt - saat olarak kullanım değerlerini görebilirsiniz.
120Volt SMX aküleri hangi modellerde kullanabilirim ?
APC Smart SMX Serisi 2kVA, 2.2kVA ve 3kVA'larda kullanabilirsiniz.
120Volt SMX aküleri kabinete monte edebilir miyim, ne kadar yer kaplıyor ?
APC Smart SMX serisi ek akü grupları kabinete de monte edilebiliyor. Rack içinde 2U yer kaplıyor.
120Volt 2kVA 9PX’lere ek akü takabilir miyim ?
Evet. 4 adede kadar 9PXEBM72RT kodlu ek akü grubundan ekleyerek çalışma süresini 2 saate kadar çıkarabilirsiniz.
120Volt 2kVA 9PX’lerde Manuel Bypass var mı ?
Otomatik Bypass var. Manuel Bypass sistemi opsiyonel olarak takılabiliyor. EHBPL2000R-PDU1U satın alınması gerekli.