Dalgıç pompalar sondaj kuyularından yeraltı suyunun alınmasını sağlar. Dalgıç pompa grubu motor ve pompadan oluşur. Çok kademeli dik çalışan bir semi aksi yel veya radyal pompa su içinde çalışmaya uygun bir elektrik motoruna (dalgıç motor) bir kavrama ile mekanik olarak bağlanmıştır.
UYGUN POMPA SEÇİMİ
Dalgıç pompanın birçok çeşidi vardır ve suyun kullanım alanından, yerin jeolojik özelliklerine kadar bir çok değişken "dalgıç pompa seçimi"nde rol oynamaktadır. Sondajlama işinizi yaptıracağınız uzman, yetkin ekip gerekli incelemeyi yaparak kullanımınızda en yüksek verimi elde edeceğiniz dalgıç pompa türünü tavsiye edecektir.
Arazide sadece zemin görünür. Oysa üretilebilir yer altı suyu çok daha derinlerdedir. Bu nedenle sondaj yapılacak noktanın yüzeyden tespit edilmesi yanlış olacaktır.
Sondaj yapan ekipler yaptığı yer altı suyu araştırmalarında yer altı yapısını jeofiziksel yöntemlerle inceleyerek zeminde gözlenmiş jeolojik karakteristiğin derinlerde de devam edip etmediğini inceler. Bu inceleme sonucunda arazinin genelindeki üretilebilir yer altı suyunun derinliği ve miktarını hesaplar ve sondaj öncesi arazinin yer altı suyu potansiyelini mühendislik verileri ile ortaya koyar ve gereksiz sondaj maliyetini azaltır.
DALGIÇ POMPALARIN KULLANIM ALANLARI
İnşaat, maden ve baraj yapımlarında yer altı suyu seviyesini düşürme uygulamalarında
Fıskiye sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
KURULUM VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Dalgıç motorlar susuz kuyuda veya kuyu dışında kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
Dalgıç gruplarının özel imalat dışında çalışabileceği maksimum kuyu suyu sıcaklıkları;
4”-5” dalgıç grubu 35 °C olmalıdır.
6”-7”-8”-10” dalgıç grubu 30 oC olmalıdır.
Dalgıç grupları temiz suda çalıştırılmak üzere tasarlanmış ve imal edilmiştir. Özel imalat dışında çalışacağı kuyu suyundaki maksimum kum miktarı;
4” dalgıç grubu 25 gr/m3 olmalıdır.
5”-6”-7”-8”-10” dalgıç grubu 50 gr/m3 olmalıdır.
Suda normalden fazla kum miktarı varsa pompa çalıştırılmamalıdır. Aksi halde pompanın bazı parçaları aşınır, arızalanabilir ve ömrü kısalır. Bu durumda kuyu ıslah edilmeli ve kum miktarının normale inmesi sağlanmalıdır.
Kuyu çapını ölçünüz. Kuyu çapı maksimum pompa çapından büyük olmalıdır.
Termik ayarı ile kesinlikle oynanmamalıdır.
Dalgıç pompanın kuyuya montajında, emiş bölümü kuyu borusunun kapalı kısmına getirilmelidir.
Kumanda panolarındaki faz koruma, sıvı seviye rölesi gibi koruyucu ekipmanları kesinlikle devre dışı bırakmayın ve köprüleştirmeyin.
Çıplak kablo uçlarını yağmur ve nemden koruyunuz.
Elektrik panosunu hava şartlarından etkilenmeyecek bir yere monte ediniz.
Elektrik panosunda pompa dışında başka bir cihaz veya ortama enerji beslemesi yapmayınız.
Pompa enerji kablosu mekanik etkilerden korunmuş olarak panoya getirilmelidir.
Kablo ekini, uzman elemanlara, renklerine göre değil, her uçtaki gerilime göre yaptırınız.
Pompayı vanasız, irtifa hattı varsa çek valf olmadan kullanmayınız.
Dalgıç pompanın tipine göre, saatteki maksimum start sayısından fazla yol vermeyiniz.
Dalgıç grubunun etiket değerlerini not ediniz.