BSK Havalandırma || BHRR1 Konut Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı, BSK Havalandırma || Menfezler, Anemostadlar, Difüzörler, Yangın Damperleri, Mutfak Çözümleri, Elektrostatik Filtre, Hepa Filtre Kutusu, Hücreli Aspiratörler, Klima Santralleri, Havalandırma ekipmanı
Ürünler > Isı Geri Kazanım Cihazları > BHRR1 Konut Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı
*BHRR1 : Konut Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı
Taşıyıcı karkası 1,00 mm kalınlıklı RAL 9002 elektrostatik toz boyalı ve çizilmeye karşı koruma film kaplı galvaniz sacdan olup, cihaz içi 9,00 mm kalınlıklı ses izolasyonludur. Kendinden motorlu, ithal, sessiz, monofaze (230 V) ve hız kontrollüne uygun AC motorlu fana sahiptir. BHRR1 serisi konut tipi ısı geri kazanım cihazı, debisi 670 m³/h cihaz dışı statik basınç kaybı 0 Pa olacak şekilde hesaplanmıştır. BHRR1 serisi ısı geri kazanım cihazında debiye göre %45-70 verimlilikte ısı eşanjörü kullanılmaktadır.
Konut tipi ısı geri kazanım cihazı, evlerde enerji tasarrufu sağlamanın yanında, yüksek iç hava kalitesi elde etmek için tasarlanmıştır. Isı geri kazanımlı havalandırma cihazları ile taze hava ve egzoz havası arasında plakalı çapraz akışlı ısı eşanjörü vasıtasıyla ısı transferi gerçekleştirilerek havalandırma sırasında kaybedilen ısı enerjisi geri kazanılır. Performansları ve ısı iletkenliği iyi alüminyum plakalı çapraz akışlı ısı eşanjörü ile, ılık ve soğuk hava akımları arasında verimli bir ısı transferi sağlanır.
* Normal çalışma koşullarında 180 watt enerji tüketimine sahiptir.
* Çapraz akışlı alüminyum plakalı eşanjör sayesinde %45-70’e varan termal verim sağlar.
* Triac çıkışları ile fan ve aspiratörü 5 farklı hızda veya otomatik olarak sürebilme.
* Dört analog çıkışı ile oransal vana ya da oransal damper motoru kontrol imkanı.
* Dört röle çıkışı ile on-off ya da yüzer damper motoru kontrolü, on-off ya da yüzer vana motoru kontrolü, 5A'lik elektrikli ısıtıcı kontrolü, durum ve alarm bilgisi ya da ikaz lambası sinyali verebilme.