EN15232 normunun yeni versiyonu Bina Otomasyon Sistemlerinin bina verimliliği üzerindeki etkileri Hannes Luetz
Download "EN15232 normunun yeni versiyonu Bina Otomasyon Sistemlerinin bina verimliliği üzerindeki etkileri 2012-1. Hannes Luetz"
Esin Meryem Ekici
1 Hannes Luetz Ürün Müdürü CentraLine c/o Honeywell GmbH EN15232 normunun Sistemlerinin bina EN15232 ( ) standardının, 2007 yılında yayınlanmıș olan mevcut EN15232 normunu revize etmekte ve kapsamını genișletmektedir. Bu yeni versiyon yeni ve mevcut binalardaki enerji verimliliğini tahmin etmek ve bina otomasyon sistemlerinin yenilenmesine yapılacak yatırımların karlılığını değerlendirmek için bir yöntem önermektedir.2 EN15232, enerji verimliliğini tahmin etmek için iki yöntem tarif etmektedir: - burada ayrıntılı olarak açıklanan faktör tabanlı bir hesaplama ve; - planlanan otomasyon olanaklarına ayrıntılı olarak hakim olmayı gerektiren ayrıntılı hesaplama yöntemi. Sözlük EN: BACS: TBM: EPBD: CEN: Avrupa Normu Kontrol Sistemi ( Building Automation Control System ) (ısıtma, havalandırma, sıcak su ve aydınlatma için etkili kontrol sağlar) Teknik Bina Yönetimi ( Technical Building Management ) (binaların ișletimi, bakımı ve yönetimi için bilgi sağlar) Avrupa Direktifi 2002/91/EC Binaların Enerji Performansı Direktifi ( Energy Performance of Buildings Directive ) (Binaların genel verimliliğine ilișkin direktif) Commitée Européen de Normalisation Avrupa Standartlar Komitesi Enerji tüketimlerinin belirlenmesi için pek çok yeni ve mevcut binanın değerlendirilmesi gerekir, bu yüzden uzman olmayanlar tarafından kolayca kullanılabilecek hızlı ve güvenilir bir araca gerek vardır. Avrupa standardı EN15232 nin ( ) BACS ve TBM iyileștirmelerinin binanın tüketimi üzerindeki etkisini incelemek için faktör tabanlı bir yaklașımın iyi bir örneğidir. EN15232, EPBD bünyesindeki özgül standartlardan yalnızca bir tanesidir. Yaklașık 40 adet standart farklı enerji tüketimlerinin hesaplanmasıyla ilgili olmakla birlikte, EN15232 özel olarak bina otomasyonunun ve bina yönetiminin ısı ve elektrik tesisatı üzerindeki ni ele almaktadır.3 Așağıdaki șekil bu ilișkiyi göstermektedir. Enerji verimliliini hesaplama yöntemi (EPBD nin 4., 5. ve 6. Maddeleri) Yeni binalar için enerji verimlilii gereklilikleri EPBD tarz. 4,5 önemli yenilikler EPBD tarz. 4,6 Enerji verimlilii Enerji verimliliini ifade etme yollar EN Toplam enerji tüketimi, ana enerji, CO 2 emisyonlar salanan toplam enerji Enerji derecesini hesaplama ve ölçme prosedürleri EN stma, soutma, nemlendirme, kurutma, scak su, aydnlatma ve havalandrma sistemlerinin sistem ve bina enerji talepleri EN ISO 13790, EN , EN , EN 15243, EN , EN , EN 15265, EN 15193, EN 15241, EN EN Tanm ve terminoloji, d mekan iklim verileri, iç mekan koullar, ar snmadan ve güneten koruma, bina bileenlerinin s korumas, havalandrma ve hava filtreleme, vb. Örnek: EN ISO 6W6, EN ISO 13370, EN ISO , EN 13947, EN ISO 10211, EN ISO , EN ISO 14663, EN ISO 10456, EN 15242, EN 13775, EN 15251, EN ISO 15927, EN ISO 7345, EN ISO 92S3 Șekil 1: Binaların Enerji Performansı Direktifi ni (EPBD) desteklemesi açısından CEN standartlarının geçmiși, bugünkü durumu ve geleceği. Kaynak: Cense publication4 EN15232 yi uygulamanın sonuçları bina sahiplerine, mimarlara ve danıșmanlara mevcut binaların iyileștirilme potansiyeline ve bunun yanı sıra binaların daha optimum șekilde yönetilmesine geçildikten sonra enerji tüketimindeki bu değișikliğe karșılık gelecek azalmaya ilișkin bilgi sağlar. Standart binalar için dört verimlilik sınıfı belirler: Sınıf C referans sınıfıdır. A Isıtma/Soğutma Klima Aydınlatma Gölgelendirme örn. Haberleșme özelliği olan bağımsız oda ve gereklilikler örn. basınç kontrollü pompalar örn. otomatik hava akıș Yüke bağlı referans değerli hava besleme otomatik aydınlatma örn. otomatik ıșık düzeyi kontrollü örn. otomatik varlık algılamalı gölgeliklerin kombine ve sıcaklık B örn. Haberleșme özelliği olan bağımsız oda örn. așama kontrollü pompalar örn. çok kademeli fan Hava durumuna göre kompanze edilen referans değerli hava besleme otomatik aydınlatma örn. otomatik ıșık düzeyi kontrollü örn. otomatik varlık algılamalı gölgeliklerin otomatik C örn. termostatik vanalı veya elektronik kontrollü bağımsız oda örn. aç/kapa kontrollü pompalar örn. aç/kapa fan örn. sabit referans değerli hava besleme manuel ıșık örn. merkezi kapatma sinyalli manuel anahtar motorlu gölgeliklerin el ile çalıștırılması D örn. bağımsız oda yok örn. pompalar kontrolsüz örn. hava akıș yok örn. hava besleme yok manuel ıșık örn. manuel anahtarlı motorlu gölgeliklerin el ile çalıștırılması Șekil 2: Standart içindeki Tablo 2 den bir alıntı.5 Așağıdaki Șekil 3 tüm bina otomasyon ișlevlerini ve bunların dört verimlilik sınıfından birine atanmasını göstermektedir. Tüm griye taralı alanlar bir ișleve karșılık gelen sınıfla ilișkilendirmektedir. Sınıf tanımları: Mesken Mesken olmayan bina D C B A D C B A OTOMATİK KONTROL 1 ISITMA KONTROLÜ 1.1 Emisyon Kontrol. sistemi sensör veya oda düzeyinde tesis edilebilir. Ilk durumda birden fazla odayı kontrol edebilir. 0 Otomatik kontrol yok 1 Merkezi otomatik kontrol 2 Bağımsız odaların X 3 Haberleșebilen bağımsız odaların X 4 Haberleșebilen bağımsız odaların isteğe bağlı 1.2 TABS için emisyon 0 Otomatik kontrol yok 1 Merkezi otomatik kontrol 2 Gelișmiș merkezi otomatik kontrol X Șekil 3: İșlevlerin listesi ve bunların BACS verimlilik sınıflarına atanması. Verimlilik sınıfı C, BACS ve TBM ișlevleri için asgari gereklilikleri tanımlar (EN15232 içindeki Tablo 3 ten alıntı). Yukarıdaki tablodan görülebileceği gibi sınıf C zaten ayrı oda nü gerekli kılmaktadır. Sınıf B düzeyine denetleyicilerin birbirleriyle iletișim kurmasına izin verilerek çıkılırken, sınıf A düzeyine istek üzerine çalıșan bir kontrol sistemi (örn. CentraLine SERVAL ayrı oda kontrol sistemi) kullanılarak çıkılır. Bu tür imkanların olmadığı (örn. havalandırma sisteminin bulunmadığı) durumlarda, hiçbir değerlendirmenin göz önüne alınması gerekmez. Aynı ölçüt, bu bağlamda daha az önemli olan sistemler için de geçerlidir; burada kararlar planlayıcılara aittir. Standart içindeki Tablo 3 ün tamamı sınıf C nin verimlilik faktörlerinde referans olarak alınan tüm gerekliliklerini göstermektedir (liste ayrıca projenin asgari gereklilikleri için de kullanılabilir).6 Așağıdaki tablo standardın, verimlilik faktörlerinin, ısı ve elektrik uygulamalarına bölünmüș olarak en önemli kısımlarını göstermektedir. Bina türleri D Enerji verimli değil BACS verimlilik faktörü fbscs,th C B (Referans) Standart Gelișmiș: A Yüksek enerji verimliliği Ofisler Konferans salonları Okul binaları Șekil 4: Isı verimlilik faktörleri (Standart içindeki Tablo 5 ten alıntı) Bina türleri D Enerji verimli değil Tüm BACS verimlilik faktörleri fbscs,th C B (Referans) Standart Gelișmiș: A Yüksek enerji verimliliği Ofisler Konferans salonları Okul binaları Hastaneler Șekil 5: Elektrik verimlilik faktörleri (standart içindeki Tablo 5 ten alıntı)7 EN yi enerji tüketimi bilinen yenileme projelerine uygularken, önerilen yatırımdan elde edilecek tasarruf kolayca hesaplanabilir: Bir mülk sahibi ofisini verimlilik sınıfı C den verimlilik sınıfı A ya yükselttiğinde; norm, ısıtma için enerji tüketiminin %30 düștüğünü (0,7 lik bir faktör), elektrik enerji tüketiminin ise %13 düștüğünü (0,87 lik bir faktör) göstermektedir. Dolayısıyla mevsim bașına ,00 olan ısıtma maliyetlerindeki tasarruf yılda yaklașık 3.000,00 EUR, ,00 EUR olan elektrik gücü maliyetlerindeki tasarruf ise yılda yaklașık 3.250,00 EUR olmaktadır. Peki ama BACS ye yükseltmek tam olarak ne demektir? Tesisatçının iyileștirmesi gereken nedir? Eklenmesi gereken ișlevler Șekil 3 te görülebilir: Oda otomasyonu (ısıtma/soğutma): Termostatik vanaların, enerji talebini enerji sağlayıcısına (kazanlar, soğutucular) aktaran haberleșme özellikli oda kontrolörleriyle değiștirilmesi; örn. CentraLine Lion veya Tiger ile birlikte CentraLine Serval. Kumanda odası otomasyonu (ısıtma ve soğutma enerjisinin üretilmesi ve dağıtılması): Isıtma devrelerindeki ısı ihtiyaçlarının ısı üreten cihazlara (kazan, soğutucu) aktarılması gerekir. Optimize edilmiș bașlatma/durdurma ișlevlerinin kullanılması, değișken hızlı pompa kullanılması ve enerji üretim sekansının verimlilik düzeyine uygun olarak denetlenmesi. Klima: Anahtar sözcükler; yüke bağlı kontrol, dıș hava kompanzasyonu, entalpi ve nem dür. Aydınlatma: Burada önemli olan nokta, otomatik olarak insan varlığının algılanması ve otomatik aydınlatma dür. TBM de yapılan iyileștirmeler: BACS deki hataların saptanması, enerji tüketiminin ve iç mekan koșullarının izlenmesi. Tüm ișlevler Centraline Mühendislik Yazılımı olan COACH üzerinden kullanılabilir ve kontrolöre indirilebilir; bu șekilde verimlilik sınıfı A ya ulașılabilir.8 Pek çok renovasyon ișinde, mevcut bina otomasyon sisteminin yukarıda açıklanan ek ișlevleri sağlayan yeni bir sistemle değiștirilmesi gerekir. Yeni binalara, ileride yapılacak eklemelerin kolayca entegre edilebilmesi için daima genișletilebilir bir bina otomasyon sistemi kurulmalıdır. Söz konusu olan tüm verimlilik faktörleri göz önüne alındığında, ortaya çıkan sonuç önemli enerji tasarrufu potansiyeli sunmaktadır. Ofislerde; yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi, ısı enerji tüketimindeki azalma %30 a varan tasarruf sağlamaktadır.. İklimlendirmenin daha büyük bir rol oynadığı durumlarda (örn. konferans salonları veya süpermarketler), hava kalitesi nün optimum yük koșullarına göre hassas bir șekilde belirlenebilmesi göz önüne alındığında tasarruf daha yukarı düzeylere de (%50 ye kadar) çıkabilmektedir. Özet EN nin uygulanması, BACS ve TBM den elde edilebilecek enerji verimliliğinin tahmin edilebilmesini sağlamaktadır. Basitleștirilmiș olan yöntem hassas hesaplamalar sunmamakta, ancak kontrol sisteminin yükseltilmesinden beklenebilecek yararların güzel bir özetini vermektedir; kullanıcının ve bina sahibinin, kontrol sistemlerinin güncel verimlilik derecesini belirlemesini olanaklı kılmaktadır. Verimlilik faktörlerinin kullanılması, bir bina sahibinin, BACS yükseltmesine yapılacak yatırımın beklenen karlılığını hesaplamasını olanaklı kılmaktadır. Ancak basitleștirilmiș sistem yine de bina kullanımının tüm yönlerini kapsamamaktadır. Daha genel girdi parametreleri; örneğin kullanım dönemlerinin serbestçe seçilmesi, kullanılan alanlar ve oda sayısı olarak ișlevlerin kapsam yüzdesi tercih edilir. Modern bina otomasyon sistemleri binanın sınıf A olarak değerlendirilmesi için gereken tüm özelliklere sahiptir. Tablolar iyileștirme ve yükseltme açısından mevcut binaların sahip oldukları muazzam potansiyeli ve yeni binaların elde edeceği yararları göstermektedir. CentraLine ve Avrupa genelindeki ortakları, gelișkin kontrol sistemlerinin sunduğu avantajlarının tanıtımını yapmaktadır. Çoğu projenin EN ile hesaplanandan daha yüksek enerji tasarrufları elde etmiș olduğu gerçeği muhtemelen ișlevlerin grafik kontrol sunan sistemlerin daha kolay anlașılır ve kullanılır olmasına dayanmaktadır. Örnek projeler adresindeki CentraLine web sitesinden bulunabilir.9 Görüntü kaynakları: Șekil 1: Cense publication dan alıntı Șekil 2: EN15232 ( ), İngilizce baskısından alıntı Șekil 3: EN15232 ( ), İngilizce baskısından alıntı Șekil 4: EN15232 ( ), İngilizce baskısından alıntı Șekil 5: EN15232 ( ), İngilizce baskısından alıntı Kaynaklar: EN15232( ) standardının İngilizce. Yazı ișleri irtibat kișisi: Ansel & Möllers GmbH Simone Setka Koenig-Karl-Strasse 10 D Stuttgart Tel: / ; Faks: -25 E-posta: Binalarda enerji verimliliği konusu hakkında daha fazla bilgiyi adresinden alabilirsiniz. Bu siteden CentraLine uzmanları tarafından yazılmıș makaleleri görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. CentraLine hakkında daha fazla bilgi için, lütfen adresini ziyaret edin. CentraLine Honeywell GmbH Böblinger Straße 17 D Schönaich Benzer belgeler
Bina Otomasyonunun Enerji Verimliliğine etkisi Füsun Çağlar, Siemens Bina Teknolojileri HVAC Ürünleri Grup Yöneticisi Enerji Tüketiminin Avrupa Birliği için önemi Avrupa da enerji tüketimi Taşıma 28% Binalar Detaylı Bina Yönetimi ve Kontrol Teknolojilerinin LEED Tarafından Örnek Gösterilen Yeşil Bina Sertifikasyonlarında Rolü 2011-3.
2011-3 Hannes Lütz Ürün Müdürü CentraLine c/o Honeywell GmbH Bina Yönetimi ve Kontrol Teknolojilerinin LEED Tarafından Örnek Gösterilen Yeşil Bina Binalar kullanım ömürleri süresince sürdürülebilir inşaat Detaylı BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI Murat BAYRAM Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı Binalarda enerji verimliliği Detaylı EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ
EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi Detaylı Enerji yönetimi: Enerji tüketiminin izlenmesi, görselleștirilmesi, değerlendirilmesi ve optimizasyonu 2012-2. Michael Rader
2012-2 Michael Rader Pazarlama Müdürü CentraLine c/o Honeywell GmbH Enerji yönetimi: Kısım 2: tüketim verilerinin görselleștirilmesi ve İki kısımdan olușan bu makale serisinin ilk bölümünde; gerekli altyapı, Detaylı Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler
1. gün Program GG.AA.YYYY Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler Kişisel Gelişim Problem çözme yeteneği, ikna kabiliyeti 11:00-11:50 Kişisel Gelişim Yenilikleri Detaylı Teknik hizmetlerin bir hastaneye entegre edilmesi için akıllı çözümler 2011-1. Ronny Scherf. Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH
2011-1 Ronny Scherf Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Teknik hizmetlerin Avrupa da binalar enerji tüketiminin %40 ını oluşturur. Özellikle hastanelerin enerji konusundaki talepleri Detaylı BİNALARDA ENERJİ. HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ (05 Aralık 2008) Bu Yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli Detaylı DESIGO. Kanıtlanmış uygulamalar sürdürülebilir enerji verimliliği. Answers for infrastructure.
DESIGO Kanıtlanmış uygulamalar sürdürülebilir enerji verimliliği Answers for infrastructure. İyileştirilmiş enerji verimliliği için geniş uygulama alanı DESIGO PX otomasyon istasyonları kullanılarak ısıtma, Detaylı BİNALARDA AYDINLATMA ENERJİSİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİNDE KONTROL SİSTEMLERİNİN ROLÜ
BİNALARDA AYDINLATMA ENERJİSİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİNDE KONTROL SİSTEMLERİNİN ROLÜ Sezen YILDIRIM ÜNNÜ 1 Feride ŞENER 2 Alpin KÖKNEL YENER 2 1 İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Ayazağa Kampüsü, İstanbul, Detaylı ModulA. Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com
ModulA Daha da fazlasını ister misiniz? Pompadan daha fazlası www.masgrup.com Yeni Biral ModulA: Konu enerji verimliliği ise, pompa teknolojisi modüller halinde yapılandırılabilen bu üstün çözüm hiç bu Detaylı Topvex ve SoftCooler Modülü
Fanlar Klima Santralleri Hava Dağıtım Ürünleri Yangın Güvenliği Klima Hava Perdeleri ve Isıtma Ürünleri Tünel Fanları Topvex ve SoftCooler Modülü Her Zaman Doğru Sıcaklık 2 Topvex with SoftCooler Soluk Detaylı YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER AÇISINDAN ÖNEMİ
YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER AÇISINDAN ÖNEMİ Z. Murat NAYAL Siemens San. ve Tic. A.Ş. murat.nayal@siemens.com ÖZET: İklim değişikliği, günümüzde insanoğlunun karşısındaki en önemli Detaylı Enerji Verimliliği...
...eu.bac sertifikalı kontrol ürünleri ile enerji etkinliği Michael Rader Ürün Pazarlama Müdürü CentraLine c/o Honeywell GmbH 05 I 2008 Konutlar ve ticari binalar, Avrupa daki toplam birincil enerji tüketiminin Detaylı Binalarda ABB i-bus KNX ile enerji verimliliği
Binalarda ABB i-bus KNX ile enerji verimliliği 2 2CDC 500 060 M0201 Ekonomik ve ekolojik bir zorunluluk Çift haneli oranlarda enerji tasarrufu Binalarda enerji verimliliği optimizasyonu denince aklımıza Detaylı Synco living bağımsız oda kontrolünü tüketim verisi algılama özelliğiyle birleştiriyor.
Synco living bağımsız oda kontrolünü tüketim verisi algılama özelliğiyle birleştiriyor. Yenilikçi ev otomasyonu ile enerji tasarrufu Answers for infrastructure. Synco Living Enerji tasarrufu için birçok Detaylı Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri
1 Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri Günümüzün İklimlendirme İhtiyaçları Nelerdir? 2 Değişen Yaşam Kültürümüz ve Mimari Hayat Tarzlarımız, yaşam kültürümüz, İş yapış şekillerimiz değişiyor Çok Detaylı BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ Murat BAYRAM Binalarda Enerji Verimliliği Şubesi Şube Müd.V. bayram.bay@gmail.com Enerji Nedir? İş yapabilme kabiliyetidir. Enerji Yönetimi Nedir? Yaşam için gerekli Detaylı FKA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KREDİSİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ Günümüzde Enerji, kaynaklarının hızla tükeniyor, yenilenemiyor olması ve maliyetinin çok yüksek olması, elektrik enerjisinin kullanımının ve enerji talebinin artması ve önümüzdeki yıllarda Detaylı Binalarda enerji performansı yönetmeliği ve süreçleri
Binalarda enerji performansı yönetmeliği ve süreçleri Murat BAYRAM Mak.Yük.Müh.- Şb.Müd.V. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Binalarda Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü Binalarda enerji performansı yönetmeliğine Detaylı 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz
6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları Detaylı BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR
BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMA POTANSİYELİMİZ! Binalarda enerjinin verimli kullanılmasını sağlayarak, ülke çapında enerji tüketimimizi yaşam konforumuzdan Detaylı Enerji Etkinliği. ...Otellerdeki 10 I 2008. Otel konukları konfordan hoşlanmaktadırlar.
Enerji Etkinliği Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Otel konukları konfordan hoşlanmaktadırlar. Nihai olarak odaları için para ödemektedirler. Bunun için ise sıcak su, iyi Detaylı FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON. Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır
FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı Egzoz hava filtresi Karşıt akışlı Detaylı ASANSÖR SİSTEMLERİNDE ENERJİ TÜKETİMİNİN ÖLÇÜMÜ VE VERİMLİLİĞİN ETİKETLENMESİ
ASANSÖR SİSTEMLERİNDE ENERJİ TÜKETİMİNİN ÖLÇÜMÜ VE VERİMLİLİĞİN ETİKETLENMESİ ÖZET H.Tarık DURU Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fak. Elektrik Böl. Bu çalışmada, asansör sistemlerinde enerji tüketimlerinin Detaylı Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme
Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme Samet YILANCI Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Detaylı SOLAREX15 İstanbul 10 Nisan 2015. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı
SOLAREX15 İstanbul 10 Nisan 2015 Mustafa SALMAN Marketing Manager Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY TurSEFF? Programın Yapısı 310M luk Fon ÜcretsizTeknik Detaylı CARRIER ve ENERJİ VERİML
Carrier HAP e20 programı ile yapılan enerji simülasyonlarında yılın 8.760 saatlik hava verileri kullanılarak gerçek bir saatlik enerji analizi gerçekleştirilir. Program, bina ısı akışını hesaplamak için Detaylı Akıllı Pano ile Binalarda Enerji Yönetimi. Serkan PAMAY Enerji İzleme Sistemleri Satış Danışmanı Enerji Verimliliği
Akıllı Pano ile Binalarda Enerji Yönetimi Serkan PAMAY Enerji İzleme Sistemleri Satış Danışmanı Enerji Verimliliği Ajanda Schneider Electric Neden Enerji Yönetimi? Enerji Yönetim Sistemi Faydaları Schneider Detaylı AIRFEL TİCARİ KLİMALAR. www.airfel.com.tr
www.airfel.com.tr IRFEL TİRİ KLİMLR Salon Tipi Turbo fonksiyonu ile hızlı ısıtma soğutma rıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti Uzun üfleme mesafesi Dört yöne otomatik hava yönlendirme Otomatik Detaylı Havadan Suya Isı Pompası
Havadan Suya Isı sı * Kurulum Esnekliği * Ayrılabilir Boyler * Yüksek Enerji Tasarruflu İnverter Teknolojisi 1. Düşük İşletim Maliyeti 4. Farklılık 2. Düşük CO2 Emisyonu 5. Kolay Kurulum 3. Temiz ve Sessiz Detaylı Acvatix yüksek enerji verimliliği için mükemmel tasarlanmış kombine balans vanaları
Acvatix yüksek enerji verimliliği için mükemmel tasarlanmış kombine balans vanaları HVAC tesisatlarının planlanması, montajı ve işletmeye alınması için artırılmış esneklik ve kolaylık Answers for infrastructure. Detaylı Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR
Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu Detaylı www.siemens.com.tr/termostatlar
Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bina Teknolojileri Yakacık Cad. No. 111 34870 Kartal, İstanbul Tel : +90 216 444 0 747 Faks : +90 216 459 35 95 e-mail: sbt.tr@siemens.com Bu belgede yer alan bilgiler istisnai Detaylı Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti.
Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti. Binalarda enerji verimliğinde ve mekanik tesisat projelendirmede çözüm ortağınız Çakmanus Müh. Enerji Ltd. Şti İvedik OSB Hasemek koop. 67. sok no: 60 Ostim/ANKARA Detaylı Hidrolikte kolaylık. Enerji tasarruflu HVAC tesisatlarının kolay ve esnek bir şekilde planlanması ve uygulanması için Acvatix kombine balans vanaları
Hidrolikte kolaylık Enerji tasarruflu HVAC tesisatlarının kolay ve esnek bir şekilde planlanması ve uygulanması için Acvatix kombine balans vanaları Enerji tasarruflu tesisatlar tasarlamak için Combi Valve Detaylı Ameliyathane Havalandırma Santrallerinin İşletme Şartlarının Değiştirilerek Enerji Verimliğinin Artırılması
Ameliyathane Havalandırma Santrallerinin İşletme Şartlarının Değiştirilerek Enerji Verimliğinin Artırılması Adem KISSAL, umutadem@hotmail.com İzmir Kuzey KHB M.Zeki BİLGİN, KOÜ, Elektrik Müh. Bölümü EVK Detaylı Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama. Dr. İbrahim Çakmanus
Sürdürülebilir Binalarda Isıl Depolama Dr. İbrahim Çakmanus Özet LEED puanlama sisteminde enerji puanlamada %35 civarında bir yer tutmaktadır. Bunun için bina kabuğu performansının artırılması, yüksek Detaylı İKLİM ODASI SOĞUK KİRİŞ ÇÖZÜMLERİ. Ekim 2014 Sayı 69
Ekim 2014 Sayı 69 Sayın Okurumuz, Bu bültenle, çalışma alanımızda Alarko Carrier ve iş ortaklarımızın teknik ve geliştirme çalışmalarımızın açıklandığı makaleleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Amacımız Detaylı emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01
emura DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI EMURA www.isisan.com 01 TÜM YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ KONFOR. Yeni Daikin Emura duvar tipi klima ünitesi, mühendislik harikası ileri teknolojinin, simgesel Detaylı Çığır açan enerji konseptine sahip yüksek özellikli apartman kompleksi Berlin de Matrix Living 2011-2. Edgar Mayer
2011-2 Edgar Mayer Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Çığır açan enerji Sıfır enerji tüketimi: 2019 dan sonraki binalar için koyulmuş hedef. Uzmanlar şu anda bu hedefe ulaşmak için Detaylı TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü
TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI Ekim 2009 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü Genel Enerji Durumu 2006 yılında, ülkemizin genel enerji Detaylı AirMidi Serisi Isı Pompaları
AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, Detaylı YUTAKI YUTAKI. Eviniz için konforlu ısıtma sistemi
YUTAKI Eviniz için konforlu ısıtma sistemi SICAKLIK Isı pompası TÜKETİM GAZLI ISITMA YAKITLI ISITMA ELEKTRİKLİ ISITMA YUTAKI Bilinmesi gerekenler Bir ısı pompası nasıl çalışır? Bir ısıtma pompası, enerjiyi Detaylı Otomatik Doldurma Kombinasyonları. Ürüne genel bakış. Risksiz otomatik doldurma YENİ: NKtronic elektronik kontrol üniteli
Otomatik Doldurma Kombinasyonları Ürüne genel bakış Risksiz otomatik doldurma YENİ: NKtronic elektronik kontrol üniteli Güvenli tarafta: Isıtma sistemlerinin standartlara uygun olarak kullanılması Standartlar, Detaylı AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU
AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Detaylı GEBZE TESİSLERİ NDE ENERJİ TASARRUFU
ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME PAZARLAMA Detaylı TARU ISI POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı
TARU POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı KÖMÜRSÜZ, YAKITSIZ, ATIKSIZ SAĞLIKLI VE EKONOMİK TARU POMPALARI MEKANDA TARU POMPASI Firmamız ISO 9001 Kalite Güvence Belgesine sahiptir. POMPASI Detaylı HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03
LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım Detaylı ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
1 ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN TS EN ISO 50001:2011 (ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AÇIKLAMA: 22-24 Aralık 2015 tarihleri arasında üç gün, TSE tarafından Detaylı TSE GEBZE ELEKTROTEKNİK LABORATUVARI EV ALETLERİ BÖLÜMÜ
TSE GEBZE ELEKTROTEKNİK LABORATUVARI EV ALETLERİ BÖLÜMÜ ENERJİ ETİKETLEMESİ ÖLÇÜM METOTLARI VE LABORATUVAR KABİLİYETLERİ Hazırlayanlar: Safiye DEMİR - Erdem BOSTANOĞLU Elektrik-Elektronik Müh. - Elektronik Detaylı YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE KÜMES ISI POMPALARI
YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A KÜMES ISI POMPALARI ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. İsmindeki (Can-inovate) inovasyon ruhu ile hareket eden şirketimiz, 1965 yılından beri elektronik, IT, haberleşme, enerji, inşaat, Detaylı instabus Aydınlatma Otomasyonu Türker ÖZTÜRK Fizik Y. Mühendisi Teknik Müdür
instabus Aydınlatma Otomasyonu Türker ÖZTÜRK Fizik Y. Mühendisi Teknik Müdür EIBA European Installation Bus Association Avrupa Tesisat Veri Yolu Birliği 163 üye üretici firma 15910 çözüm ortağı 4500 den Detaylı MAHLe OrigiNAL HAvA kompresörleri: t ke r daha yüksek A M kullanim performansi, r e imi t tni daha Az tüketim Af A e L tn AH ü M ür
MAHLE Aftermarket ürün tanıtımı MAHLE Original hava kompresörleri: Daha yüksek kullanım performansı, daha az tüketim Neden MAHLE Original hava kompresörleri, diğerlerine kıyasla daha dayanıklıdır ve nasıl Detaylı Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH
Presinizi Servoprese Dönüştürmek Pres Sürücüsü PSH Presinizi Yenilikçi Bir Anlayışla Kontrol Edin. Yenilikçilik PSH Pres sürücüsünde Servopompalar klasik valf ve kontrol teknolojisinin yerini alır. Bu Detaylı doğru ısınmak için...
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yetkilendirilmiş Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına Yönelik Ölçüm Şirketi doğru ısınmak için... ULTRA KALORİMETRELER SONiK Ultrasonik Detaylı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI 1 1. Ev tipi soğutma 2. Ticari tip soğutma 3. Endüstriyel soğutma 2 1. Bireysel iklimlendirme (Split, paket, vb.) 2. Ticari Detaylı Frekans Konvertörü ile Enerji verimliliği
Frekans Konvertörü ile Enerji verimliliği Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 Sürekli artan enerji fiyatları, enerji ve maliyet tasarrufu yapmak isteyen firmaların ilgisini Detaylı Answers for infrastructure. HVAC bina teknolojisi güçlü ortaklardan gelen kalite ve enerji verimliliği
Answers for infrastructure. HVAC bina teknolojisi güçlü ortaklardan gelen kalite ve enerji verimliliği HVAC bina teknolojisi deneyimli ortaklardan gelen enerji tasarrufu ve garantili konfor Siemens in Detaylı VRF/V SİSTEMLERİ Keşif, satış, montaj ve bakım hizmetleri
Mevsimler Değişse de Konfor Hep Aynı VRF/V SİSTEMLERİ Keşif, satış, montaj ve bakım hizmetleri Mevsimler Değişse de Konfor Hep Aynı DOĞ-TEK Mühendislik bünyesinde VRV / VRF sistemlerin satış, montaj, bakım Detaylı En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir.
2011 Dünya alarm veriyor Fosil kaynaklarının tükenmesi, alternatif kaynakların henüz ekonomik olmaması nedeniyle, kullanılan enerjinin tamamının faydaya dönüştürülmesi ile daha temiz çevre sağlanabilecektir. Detaylı KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı
KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya Detaylı BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ
BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ GİRİŞ : Bir binanın işletilmesinde her adımda çalışan insanlar var. Günümüzde bilgisayarlar insanların yaptıkları işlerin çoğunu üstlenmekte ve bunları kusursuz olarak gerçekleştirmektedirler. Detaylı BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3
ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet Detaylı Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY
Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı DESIGNED BY SUPPORTED BY IMPLEMENTED BY Özel Kredi Programı TurSEFF? Programın Yapısı 240 Mio luk Fon ÜcretsizTeknik Destek Paketi KOBİ lerde EV ve YE Detaylı Klima Kontrol ve Bina Otomasyon Sistemleri
Klima Kontrol ve Bina Otomasyon Sistemleri TM 2003 yılında faaliyete başlayan firmamız, günümüze kadar Bina Otomasyon Sistemleri konusunda uzman kadrosuyla yurtiçi ve yurtdışında pek çok projeye imzasını Detaylı Paket Tip Isı Pompaları
Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, Detaylı Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015
Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide Detaylı NİLKA KLİMA DÖRT MEVSİM HAVA PERDESİ
NİLKA KLİMA DÖRT MEVSİM HAVA PERDESİ 25 yıllık tecrübenin ürünü olan, Nilka Dört Mevsim Hava Perdesi, dünyada ve Türkiye de multifonksiyon özelliklere sahip ilk ve tek hava perdesidir. 0zla 7 % a Fa rufu Detaylı ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN YÖNETMELİKLER
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN YÖNETMELİKLER Murat BAYRAM Mak.Yük.Müh. Daire Başkanı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı Detaylı Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi
2015 2015 Aluminyum Sektöründe Enerji Yönetimi Mahmut DEDE Enerji Verimliliği Müdürü 13 Şubat 2015, FSMVÜ İçerik Schneider Electric Neden Enerji Yönetimi? Nasıl Bir Enerji Yönetimi? Aluminyum Sektöründe Detaylı B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı. Uygur KINAY. Mak.Müh. uygurkinay@gmail.com
Uygur KINAY Mak.Müh. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı uygurkinay@gmail.com Energy Energy enerjinin toplum için geçiş anahtarı Tamam abı atıyım heme Sıvı Petrol Biokütle Detaylı Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA. Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü
Smile HERŞEY KONTROL ALTINDA Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Hepsi bir arada ısıtma kontrolörü Smile kontrolörler, güneş enerjisi, Özellikler katı yakıt, doğalgaz ve fuel-oil kazanları, n Birden fazla Detaylı TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ
28 Eylul 2010 Ġstanbul TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ POLĠTĠKALAR & UYGULAMALAR Erdal ÇALIKOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Sunum Planı Enerji Kullanımında Eğilimler Enerji Yoğunluğunun Gelişimi Potansiyel Yasal Detaylı Sirkülasyon Pompası Optima
ECO DESIGN (TASARIM) Yönetmeliklerine Uygun ilk ve Tek Yerli Üretim Sirkülasyon Pompası Optima SİSTEMİN KALBİNDE EUP READY LOW ENERGY CONSUMPTION SAVE the NATURE yılı aşkın Alarko Sirkülasyon Pompası deneyimi Detaylı Answers for infrastructure. Synco ile HVAC Kontrolü Kolay ve enerji verimli
Answers for infrastructure. Synco ile HVAC Kontrolü Kolay ve enerji verimli Synco üstün konfor ve enerji verimliliği için Bina ölçeğine, kullanım ömrüne, işletim sürelerine ve konfor ihtiyaçlarına göre Detaylı AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları
AirHome Serisi Paket Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 20 kw'a kadar performans aralığında Tesisat ekipmanları Detaylı Resim 1: Londra'nın en son önemli yapısı, "The Gherkin", 30 St Mary Axe, Kaynak: Swegon AB
Wall Street Journal kararını verdi: dünyanın herhangi bir yerinde son 30 yılda inşa edilmiş en ilham verici ve şık yeni gökdelen. 30 St Mary Axe te mükerrer sigorta şirketi Swiss Re tarafından kullanılan Detaylı Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası
Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası KONU Konu Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi AMAÇ Amaç Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde enerji verimliliğini geliştirme amaçlı yapılan yatırımların finansman Detaylı MLİLİĞİİĞİ Bina Enerji Kimlik Belgesi- EKB
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği nin yürürlüğe girmesi ile yeni ve mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu hale geldi. Yeni binalar için uygulama 1 Ocak 2011 de başladı. Detaylı YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ
YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ OTOMATİK KONTROL III. Bölüm MEKANİK TESİSATLARDA OTOMASYON Kullanım Sıcak Su Tesisatı (Boyler) Boyler düzeneği Güneş enerji destekli boyler düzeneği Boyler düzeneği Detaylı NFPA 13, 14, 20 & 25 Eğitimi Duyurusu
NFPA 13, 14, 20 & 25 Eğitimi Duyurusu İngilizce - Türkçe Simultane Tercüme ile 9-13 Mart 2015 İstanbul 1. Eğitim Programı 5 günlük eğitimin programı aşağıdadır: Pazartesi Çarşamba (9-11 Mart 2015) Sprinkler Detaylı MIT PAKET SİSTEMLER AKILLI ÇÖZÜMLER SORUNSUZ SİSTEMLER
MIT PAKET SİSTEMLER AKILLI ÇÖZÜMLER SORUNSUZ SİSTEMLER Ekin Endüstriyelin Isıtma-Soğutma sanayisine sunduğu paket sistem çözümleri ile uygulamacı firmalar ve son kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Detaylı HyBo HİDRONİK ISITMA VE ÖLÇÜM ÜNİTESİ. Bireysel, Isıtma ve Kullanım Sıcak Suyu Üretimi ve Dağıtımı. Hassas Enerji Tüketimi Ölçümü.
HİDRONİK ISITMA VE ÖLÇÜM ÜNİTESİ Bireysel, Isıtma ve Kullanım Sıcak Suyu Üretimi ve Dağıtımı. Hassas Enerji Tüketimi Ölçümü. Enerji verimliliği için binaların her noktasında akıllı sistemler Honeywell Detaylı Yarınları olmayan teknolojilere, bugünden hayır...
Yarınları olmayan teknolojilere, bugünden hayır... Mekanikte çözüm ortağınız... 1992 yılında faaliyetine başlayan Serkon A.Ş., ısıtma-soğutma, havalandırma ve yangın söndürme sistemleri sektörüne hizmet Detaylı İnverter Kümes Otomasyon Yönetimi!!!! www.comex.com.tr. Version -020. * inverter kullanarak üretim veriminizi maximum seviyelere çıkarın!!!!
İnverter Kümes Otomasyon Yönetimi!!!! Version -020 www.comex.com.tr * inverter kullanarak üretim veriminizi maximum seviyelere çıkarın!!!! * Gerekli projelendirmeler ile eski ve yeni sistemlere hızlı bir Detaylı VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2
VOLÜMETRİK DEBİMETRE KDDM 2 Volümetrik debimetre nedir?? Fark basınç ölçümü ile hava akış verimini kontrol etmenizi sağlayan, bakım gerektirmeyen, yenilikçi bir Pnömatik otomasyon kontrol sistemidir, bu Detaylı M6061 ROTARY VANA MOTORLARI. Özellikler. Teknik Bilgiler. Uygulama ÜRÜN SPESİFİKASYONU
M6061 ROTARY VANA MOTORLARI ÜRÜN SPESİFİKASYONU Özellikler Aşırı yüklenme ve sıkışmaya karşı korumalı Rotary vanalar için bakım gerektirmeden kullanılır Pozisyon göstergesi Rotary vanalara ara parça gerekmeksizin Detaylı EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller
EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları Detaylı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı
Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri Detaylı (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.
T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK Detaylı ISI GİDERLERİNİN PAYLAŞIM SİSTEMİ. 15.03.2014 / Cumartesi
ISI GİDERLERİNİN PAYLAŞIM SİSTEMİ 15.03.2014 / Cumartesi YAYINLANMA TARİHİ KANUN/ YÖNETMELİK 2 MAYIS 2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU 14 NİSAN 2008 MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISIN MA Detaylı RWD Solar Teknik Sunum
RWD SOLAR RWD Solar Teknik Sunum Copyright Siemens AG 2010. All rights reserved. Multi-montaj çözümü Ray veya vida ile panel içine montaj Ön panel montajı DIN raylı sistemle modüler panel içi montaj IP20 Detaylı Airbox. Klimalar için elektrik tasarruf cihazı
Klimalar için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 9.000 48.000 btu duvar, pencere, dolap, tavan klimaları ve ufak güç merkezli klimalara uygun Isıtma ve soğutma konumunda etkili Detaylı Uzmanlar için tasarlandı Dünyanın en verimli pompaları: Wilo-Stratos PICO ve Wilo-Stratos. Ürün Broşürü
Uzmanlar için tasarlandı Dünyanın en verimli pompaları: Wilo-Stratos PICO ve Wilo-Stratos Ürün Broşürü Mükemmel yüksek verimlilik TÜV sertifikalı Energieeffiziente Anlagentechnik Standard geprüft 2010 Detaylı SMILE KONTROL PANELLER
ÖZELLKLER SMILE KONTROL PANELLER ÜRÜN SPESFKASYONU UYGULAMA Smile Smile serisi, serisi, farklı farklı modellerde modellerde kontrol kontrol panellerinden oluur. panellerinden Paneller röle oluur. sayısı Detaylı 6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz
6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin................................. 3 1.1 Detaylı İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ
İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak, Detaylı HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ
HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Detaylı 2017 © DocPlayer.biz.tr Gizlilik Politikası | Hizmet koşulları | Geri bildirim