SSS - Ltd Jinghui Çevre Technology Co,
Ticari Hava Soğutucu
Taşınabilir Hava Soğutucu
Kızılötesi Radiant Isıtıcı
Baz İstasyonu Soğutma
evaporatif hava soğutucu satın alma hakkında ipuçları:
1, görünüm kontrol:
daha düzgün ve güzel bir görünüm olup, daha yüksek hassas kalıp kullanılan bir ürün.
2, süreç akışını kontrol edin:
Ürünü satın alırken, iyi yüklenmiş ve sıkıca bağlandığından yerleri, vida, itme-düğme ve diğer bileşenleri bir araya emin olmalısınız.
3, bileşenleri kontrol:
tüm set, çeşitli parçalar ve bileşenler ile monte edilir. Bu bileşenlerin kalitesini doğrudan soğutucunun ömrünü ve soğutma etkisini etkileyebilir. Bu nedenle, ana bileşeni en önemli adımdır kontrol edin. Buharlaştırıcı hava soğutucunun ana bileşeni içerir: ana kontrol kutusu, su pompası, vana, motor, üfleyici boşaltın.
evaporatif hava soğutucu Uygulamaları
1, Crowed alan veya kısa bir süre içinde hızla soğutulması gereken alan
örneğin okul, mutfak, spor salonu, fabrika, kilisenin, market, sergi salonu, konferans salonu.
2, yüksek sıcaklık, ısıtma cihazı ile üretim tesisleri
tümsekleştirilmesi enjeksiyon, galvanik, metalürji, baskı atölye, örneğin, cam, işleme, gıda işleme ve elektrikli ev sektörü
3, koku, toz ile dolu alan, kirlenmiş hava
örn Otel mutfak, hastane salonu, plastik sanayi, kimya sanayi, deri sanayi, kauçuk sanayi, baskı ve boyama sanayi, tekstil sanayi, tarım vs
4, geniş açık alanlar
Alışveriş merkezi, süpermarket, eğlence, eğlence merkezi, bekleme odası vb örneğin
5, Sera ve tarımsal bilimsel araştırma üssü
1, Buharlaştırıcı hava soğuk hava kalitesini artırmak, havalandırma, soğutma, nemlendirme kullanmaktır. Diğer kullanım için, lütfen JH mühendisleri başvurun veya peşin satıyor.
2, ömrünü artırabilir, aşağıdaki koşullar altında hava veren bir soğutucuyu kullanarak:
a) Kuru-sıcaklığı: 20 ℃ ℃ -50
b) Bağıl nem: ≤85%
C) Basınç: 86Kpa-106kpa
d) temiz su kullanılır emin olun ve sıcaklığı en az 45 ℃ olmalıdır, besleme basıncı yaklaşık 0.15-1Mpa olduğu;
e) besleme gerilimi oranı voltajı ±% 15 aşan olamaz
f) aşındırıcı gaz alanı
3, soğutucu dış kabuğu ve ambalaj tamamen alev geciktirici malzeme ile yapılmış değildir. Yangın herhangi bir kaynaktan önlemek için emin olun.
4, kaçak hasar durumunda, boşaltma vanası ve giriş, supap düzgün hava veren bir soğutucuyu kullanarak önce bağlanan bağlı olduğundan emin olun.
5, pencereyi açmak ya da kombine doğal egzoz ve mekanik egzoz yapmak için anter diğer cooing makineyi yükleyebilirsiniz değilse, uygulama yerlerinde yeterli egzoz miktarı olmalı, boşaltma kapalı yerine soğutulmuş havanın kaçının.
soğutucu tamir gerektiğinde 6, güç kaynağını kesmek ve “bakım ve hiçbir kullanacağım” diye bir uyarı işareti koymak için gereklidir.
soğutucu seti gezileri, yardım için nöbetçi ve kendi koruma şalteri değişmez 7.
8, sık açıp soğutucu kapalı etmeyin
9, sabit sıcaklık ve nem yer olarak, lütfen soğutma uzman .bir oranının kılavuz altında çalışan hava nemi ile ters orantılıdır.
1 Temiz soğutma pedi
soğutucudan pedi çıkarın, sonra musluk suyu ile temizleyin
2, koku çıkarın
o serin başladığınızda aşağıdaki durumlar bir kaç dakika içinde bazı koku neden olabilir:
1) yağmurdan sonra soğutucu kullanın
Eğer kullandıktan sonra tankı temizlemek yoksa 2), hava bazı olabilir soğutmalı Eğer kullandığınız zaman bir dahaki sefere kokusu. (Temiz işlevi kapatılmış kapatın)
3) uzun zaman kullanımdan sonra zamanında soğutucu temizlemeyin. (Otomatik temiz işlevi kapalıydı)
4) Diğer bir durum.
Genellikle koku önlemek için kapatma temiz işlevi açmak için önerilir.
Kez soğutma yastıkları temizlemek bekliyoruz, ayrıca su tankına klor dioksit dezenfektan ekleyebilir.
3, nasıl bakım soğutucu bir süre için kullanmadığınızda?
Kışın veya bir süre soğutucular kullanmadığınızda, şunları yapın:
Birincisi, su vanasını kapatın ve soğutma pedi çıkarın tam bir temizlik olması yukarıda gösterildiği gibi, aynı zamanda, tankı ve temiz boşaltın o. İzin veriyorsa, bu bir ihaneti olması daha iyidir. Temizlendikten sonra, soğutma pedi yükleyip pedi kurumaya 5 ila 8 dakika çalışma soğutucuyu yapmak ve en sonunda güç kaynağını kapatın. Dışarıda toz durdurmaya kaput koruyucu kapağa daha iyi olacak.
4, operasyondan önce kontrol edin: yüzen küresel vana iyi çalıştı mı? kontrol hatları düzgün Korunuyor? Yağ taşıyan bu merkezkaç türüyse. Bir süre ameliyattan sonra soğutma yastıkları kontrol edin. diğer normal fonksiyonlarını kontrol edin.
5, Evaporatif hava soğutucu enerji tasarrufu ekipmanı bir tür olduğunu ve sadece bazı bakıma ihtiyacı vardır. Makine dışında yüklü gibi, kullanarak uzun bir süre sonra bazı temizlik yapmak için onun daha iyi, daha iyi bir soğutma etkisine sahip olması.
Hata kodu Arıza belirtisi Çözümler
E1 hava veren bir soğutma güç kaynağı aşırı akımdır kapatıp kırmak ve güç kaynağını kontrol edin
E2 hava veren bir soğutma besleme gerilimi aşırı gerilim kapatıp kırmak ve güç kaynağını kontrol edin
E3 hava veren bir soğutma besleme gerilimi düşük gerilim olan kapatıp kırmak ve güç kaynağını kontrol edin
E 4 Motor fazla ısınmış kapatıp kırmak ve güç kaynağını kontrol edin
soğutma yastıkları kontrol
kapı yeterince havalandırma için açılan tuttu
E8 Duvar kontrol hava soğutucu gelen sinyali alamaz iletişim arayüzü üzerinde iyi bağlantısına dikkat ediniz
E9 su temini eylem 15mins içinde bitmiş olamaz giriş vanasını kontrol
Yaygın Sorunlar ve Önerilen Çareleri
Sorun: peteklerin bir kısmı ıslak değildir
: Çareleri Önerilen
(1) su dağıtıcısı engellenir, lütfen temizleyin.
(2) su tankı eğik, seviyeye ayarlayın lütfen.
(3) Düşük su.
Sorun: ishal pompalar, ancak su dolaşır veya yastıkları su yoksundur.
(2) pompa süzgeç bloke
Sorun: Soğutma simge kontrol yanıp
düşük su (1) Uyarı, su giriş vanası engellemeyi ya da su kaynağı durdurma besleme suyu kontrol edin.
Su yeterli zaman hala yanıp sönmesi (2), su seviyesi probu kontrol edin.
(3) Pompa süzgeç bloke
Sorun: Su kaçağı
su besleme borusundan (1) kaçak: esnek hortum yaşlı ya da kırık ve su sızıntıları. Yeni esnek-hortumu değiştirin.
(2) boşaltma vanasından sızıntı su seviyesi çok yüksektir. Su giriş vanasını ayarlayın.
(3) yan panelden Kaçak: Soğutma pedleri engellenir, temizleyiniz.
Sorun: kontrolör gösteremez
(1) elektrik bağlantılarını kontrol edin. Elektrik koruyucu cihaz çalıştığından emin olun.
(2) toprak teli doğru bağlandığında kontrol edin. Hat safhaya doğru bağlandığından emin olun. Sigorta kırık olmadığını kontrol edin.
(3) sıkı bir şekilde bağlı olan sinyal hattını kontrol edin.
Sorun: 3PH soğutucu, bir vızıltı motorlu getirmesi ince çalışmıyor.
(1) Güç o güç kaynağını kontrol etmek gerekiyor, faz yoksundur.
(2) motoru kontrol edin ve elektrik PCB devre zayıf temastır ya da değil.
olası nedeni bulundu zor ise, yöntem, karşılaştırma yöntemi, cameral yöntemini veya diğer yöntemlerin yerini tarafından bir çözüm buluruz. Aksi takdirde, aynı zamanda yerel dağıtıcıları sormak veya yardım için satıyor olabilir.
Şirket: Ltd Fujian Jinghui Çevre Teknolojileri A.Ş..
Adres: Wushan Yol No.3, Gaishan İlçe, Cangshan District, Fuzhou City, Fujian Eyaleti, Çin