Ana sayfa ÜrünlerYangına Dayanıklı Kablo
Büyük resim : Çok Çekirdekli Yangına Dayanıklı Kablo XLPE İzoleli PVC Kılıflı Bakır - Çekirdek Güç
Ahşap demir levha
Haftada 10 KM
Çok çekirdekli yangına dayanıklı XLPE yalıtımlı PVC kılıflı bakır damarlı güç kablosu
Uygulama : Çapraz bağlı polietilen yalıtımlı güç kabloları mükemmel termal-mekanik özelliklere, mükemmel elektriksel özelliklere ve kimyasal korozyon direncine sahiptir. Ayrıca basit yapının, hafif ağırlığın ve damla kısıtlamalarının avantajlarına da sahiptirler. Onlar kentsel güç şebekelerinde, madenlerde ve fabrikalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kablonun yalıtım çapraz bağlanmış polietileni, polietilenin termomekanik özelliklerini büyük ölçüde geliştiren ve sonuç olarak mükemmel elektriksel özelliklerini koruyan, kimyasal ve fiziksel yöntemlerle üç boyutlu ağ yapısına dönüştürülmüş lineer moleküler yapıya sahip bir çapraz bağlanmış polietilendir.
Anma gerilimi: 0.6-KV
Maks . İletken Sıcaklık . : normal ( 9 0 ° C ), kısa devre 5 saniyeden fazla olmamalıdır ( en yüksek iletken sıcaklığı 25 0 ° C'den yüksek olmamalıdır. )
Min . Bir ortam T emp . : Ortam sıcaklığı 0 ° C'nin altındaysa, kablo önceden ısıtılmalıdır.
Min. Bükme Yarıçapı: Tek damarlı kablo 20 ( d + D) ± % 5
Çok damarlı kablo 15 ( d + D) ± % 5
- XLPE yalıtımlı PVC kılıflı güç kablosu (XLPE / PVC Kablo)
- XLPE yalıtımlı çelik bant zırhlı PVC kılıflı güç kablosu (XLPE / STA / PVC Kablo)
- XLPE izoleli çelik tel zırhlı PVC kılıflı güç kablosu (XLPE / SWA / PVC Kablo)
- Alev geciktirici XLPE yalıtımlı PVC kılıflı güç kablosu (FR / XLPE / PVC Kablo)
- Alev geciktirici XLPE yalıtımlı çelik bant zırhlı PVC kılıflı güç kablosu (FR / XLPE / STA / PVC Kablo)
- Alev geciktirici XLPE yalıtımlı çelik tel zırhlı PVC kılıflı güç kablosu (FR / XLPE / SWA / PVC Kablo)
FR - Alev Geciktirici
35kV veya daha düşük güç iletim ve dağıtım sistemlerinde güç iletmek ve dağıtmak için kullanılır. Genel olarak güç, inşaat, madenler, metalurji, petrokimya endüstrisi ve petrol daldırılmış kağıt yalıtımlı güç kablosunun tam değiştirilmesinde ve PVC izolasyonlu güç kablosunun kısmen değiştirilmesinde iletişim gibi alanlara uygulanır. Güç şebekeleri, yeraltı, dış mekan ve kablo kanallarında güç kabloları. Yüksek voltajlı xlpe kablo , iç mekanda, tünelde, kablo kanalında veya boruda döşenmek için kullanılır, bu kablo dışarıdan mekanik kuvvet uygulayamaz. Manyetik damarda tek damarlı kablo döşenmesi izin verilmez.
yangına dayanıklı kablo,
yangın geciktirici kablo
Örnek: 0.2m ücretsizdir
Çekirdek sayısı: 1,2,3,4,5
Ekran: Mika Bant
Sarma bandı: LSOH bükme bandı
Yangın dayanımı: Mika-Bant
standartları: IEC60332, IEC60502, IEC60228
Boyutu: 1.5sqmm ~ 800sqmm
Çekirdek Hayır: Tek