Hangi deterjanlar pompayı bir öğütücü ile temizleyebilir - Bağlantı 2020
Sololift temizleme kendi başına
Birçok durumda, kompakt pompalama istasyonlarının kanalizasyon için en uygun olduğu zorlu kanalizasyon imha sistemi olmadan yapılması imkansızdır. Sololift'in temizlenmesi, bu durumda, sadece ekipmanın kusursuz ve uzun ömürlü kullanımının anahtarı değil, aynı zamanda tüm sistemin düzgün çalışması ve sonuçta sahibinin rahatlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.
Çoğu durumda, Sololift'in temizlenmesi, doğru, hızlı ve doğru bir şekilde bakım yapacak, plak ve tortuları bıçaktan, sistem valflerinden ve şamandıra odasından çıkaracak bir uzmanı davet etmeyi gerektirir. Önleyici tedbirleri yerine getirmezseniz, zamanla baskını bireysel düğümlerini ve daha sonra tüm sistemi devre dışı bırakır. Aynı zamanda, kanalizasyonun rahat kullanımı hakkında artık düşünülmez.
Sololift'i temizlemek için bilmeniz gerekenler nelerdir?
Herhangi bir sebepten dolayı bir uzman çağrısı zorsa, pompa istasyonunun önleyici bakımını kendiniz gerçekleştirmeye çalışabilirsiniz. Ancak, yanlış işlemlerin bazı parçaların onarımını ve değiştirilmesini gerektiren ekipmana zarar verebileceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, tüm çalışmalar kaba fiziksel güce başvurmadan dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Ayrıca, ekipmanı, plağın, özel bir yolla çıkarılmasının imkansız olduğu ölçüde sertleştiği bir duruma getirmeyin.
Sololift'i temizlemek için, her şeyden önce, en hassas ve en çok birikmiş agrega birimlerini bilmelisiniz. Bunlar şunları içerir:
bıçak ve etrafındaki boşluk. Zamanla, birikintiler ve tortular, bıçak sisteminin çalışmasını tamamen engellemeyi zorlaştırabilir;
valfler. Valf üzerinde, hareketliliğini engelleyen, yapışmaya neden olan ve önemli bir hasara yol açacak olan çok fazla yatak bulunmaktadır;
şamandıra sistemi. Baskın, şamandırayı bir pozisyonda bloke eder, bu da ya pompanın sabit aktivasyonuna ya da yapıştırma anındaki şamandıranın konumuna bağlı olarak aktivasyonunun bloke edilmesine yol açar.
Sololift nasıl temizlenir
Kurulumun düzgün ve güvenli bir şekilde temizlenmesi için, belirli bir işlem sırasını izlemelisiniz.
Sistem çalışır durumdaysa, tıkanıklıkları paslandıran ve ortadan kaldıran özel araçlara başvurmaya değer, daha sonra temiz suyu birkaç kez yıkayın. Bu, sistemdeki organik kalıntıların çoğundan kurtulacak ve bu da daha fazla manipülasyonun rahatlığını artıracaktır.
Enerji verilmemiş kurulum. Herhangi bir durumda, ünite güç kaynağına bağlıysa bakım işine girmeye gerek yoktur, çünkü bu güvenli değildir ve elektrik çarpmasına neden olabilir.
Alıcı filtre kaldırılır, zarar görmeyecek şekilde temizlenir. Genellikle kullanılan su, basınçlı hava, deterjan kullanılır;
Bir dalgıç pompa hazneden çıkarılır. Tank, erik kalıntılarından arındırılır, deterjan, seçilen ilacın talimatlarına göre bir konsantrasyonda içine dökülür.
Bıçağın etrafındaki alanı temizler. Elinizdeki gerekli araçlara sahipseniz ve tasarım az ya da çok açıksa, temizleme işlemini daha kolay hale getiren kesme cihazını çıkarabilirsiniz.
Çek valfini yıkayın.
Gerekirse karbon filtresini değiştirin. Bu, tesisatın etrafındaki hoş olmayan kokunun yayılması veya temizlenmiş ekipmanın arızalanması durumunda gereklidir.
Grundfos Sololift pompayı pasaportun pompa istasyonuna doğru “Tasarım Özellikleri” bölümüne bakarak nasıl temizleyeceğinizi öğrenebilirsiniz.
Grunfos Sololift için temizlik ve bakım
Atık suların zorla bertarafı için Sololift sistemleri, piyasada büyük talep görmektedir ve uygulamada iyi işleyen bir yapı olduğunu kanıtlamıştır. Bununla birlikte, pompa istasyonlarının düzgün çalışması için, ekipmanın düzenli bakımını yapmak önemlidir.
Aynı zamanda, kendi özel gücünüze güvenmemeniz gerekir, ünite belirli bir tasarıma sahiptir ve yanlış kurulum durumunda tüm kurulumun disfonksiyonu hariç tutulmamaktadır. En iyi çözüm, bu markanın sistemlerinin hizmetinde uzmanlaşmış ustalara hitap etmektir.
Servis sistemi Sololift2
Pompa istasyonlarının uzun süreli kesintisiz çalışması, ünitenin kullanımı ile ilgili tavsiyelerin yerine getirilmesinin yanı sıra, biri sololiftin temizlenmesi olan zamanında önleyici tedbirlerin uygulanması ile doğrudan ilgilidir. Süreç, tüm ekipmanın çalışmasını engelleyen bıçak, valfler ve diğer elemanlardan kirlenmenin ortadan kaldırılmasını içerir.
Pratikte, en hassas kısımlar, zamanla bir baskın oluşturan şamandıra sistemi ve çek valftir. Sol-lift sisteminin elemanlarını temizlemezseniz, o zaman yakında, atığın parçalanmasından sorumlu olan bıçağın sıkışması dahil, istasyonun hareketli elemanlarına yapışacaktır. Yedek parça ve onarım ihtiyacı olabilir.
Kirlilik ortadan kaldırılması olayı, herkesin başaramayacağı zorlu ve bazen de zor bir iştir. Ancak yine de, sololiftin zamanında temizlenip temizlenmediği, istasyonun çalışma ve servis ömrüne bağlıdır.
Sololift 2 temizleme pompaları süreci
Sololift 2'yi temizlemek için sistemi tamamen sökmek gerekir. Kirlilik unsurlarından birini terk ederseniz, sistemin işleyişinde hiçbir değişiklik olmayacaktır. Süreç, istasyonun tasarım özelliklerinin ve eylem sırasının yanı sıra özel ekipmanın kullanılabilirliği hakkında bilgi gerektirir. Tedbirin uygulanması, kanalizasyon boruları dahil olmak üzere, sistemin tüm unsurlarından kaynaklanan kirlenmeyi ortadan kaldırır.
Temizleme işleminin karmaşıklığı, çoğu durumda yükselticiye artırılmış bir uzunluğa sahip olan ve tıkanıklıkların giderilmesi için revizyon çıkışlarının yokluğunda, boşaltma borularının küçük çaplarında yatmaktadır. Sololiftin temizlenmesi ne kadar tutar? Uzman şirketlerde sunulan fiyatlar değişebilir, ancak bu gerçek, fiyatın büyük ölçüde, sistemin mevcudiyetine, yani mevcudiyetinin derecesine bağlıdır.
Sololift sistemlerinin temizlenmesi sadece profesyonellere güvenilmelidir
Kirlilik sistemlerini ortadan kaldırmaya yönelik önlemler sadece bu sistemlerde uzmanlaşan ustalar tarafından yapılmalıdır. Bu gereksinim, bu sistemlerin tasarımlarında benzersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bu çözüm çekici, bu yüzden birçok avantajı var:
Yeterli deneyime sahip uzmanlar, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan rahatsızlıktan kurtulacaklardır;
Temizleme sırasında sihirbaz, elemanların durumunu değerlendirebilir, böylece değiştirilmesi gereken parçalara işaret eder. Bu nedenle, kullanıcıların istasyonu yeniden açması gerekmeyecek;
Uzmanların hizmetlerini kullanarak pahalı ekipman satın almaya gerek yoktur.
Şirketimizi seçerek, sistem sorun giderme ve yüksek kalifiye, usta zanaatkarlar tarafından temizlik konusunda güvenebileceğinizden emin olabilirsiniz. Şirketimiz ile bir sözleşme imzalayarak, tüketici bu işlerin performansının kalitesi ve verimliliğinden emin olabilir.
Müşteri, daha fazla hizmet için böyle bir hizmeti alma fırsatına sahiptir. Uzmanlar sadece mevcut kirliliği ortadan kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda sistemin her unsurunun durumuna bağlı olarak önleyici çalışmanın gerçekleştirileceği bir plan hazırlayacaklardır.
Tüm pompaların bir kataloğu ile ilgileniyorsanız, burada.
Sololift Grundfos onarımı
Evsel kanalizasyonun merkezi kanalizasyon sistemine veya toplayıcısına akılamayacağı evlerde ve apartmanlarda, Solenoty kanalizasyon pompa istasyonları tesis sahiplerine aittir. Ana görevi büyük evsel atıkları ezmek, homojen bir kütleye dönüştürmek, 6 m yüksekliğe ya da yatay olarak 100 m uzunluğa kadar bir mesafeye pompalamaktır.
Bu birimlerin düzgün bir şekilde servis yapabilmesi için, Sololift servisinin - kaliteyi ve zamanında temin edilmesi gerekmektedir.
Bu tür bakım gerektiren noktalardan biri, özel bir derginin, yani bu tür tesislerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için sıvı bir maddenin gerçekleştirilmesi gereken Sololift'in temizlenmesidir.
Sololift kanalizasyon pompa istasyonuna servis yaparken güvenlik kurallarına uymayı unutmayın: Cihazın güç kaynağından ayrılması ve yanlışlıkla açılma sırasında tekrar kontrol edilmesi ve ayrıca herhangi bir parçanın dönmesi durumunda herhangi bir işlem başlatılmaması. Ancak bundan sonra, Sololift Grundfos'un makalesinde açıklanan yerleşik düzende manipülasyonlar yapmak mümkündür.
Arızaların nedenleri ve nasıl ortadan kaldırılacağı
Sololift'i zamanında temizlediyseniz ve cihazınız arızalandıysa, teşhis işlemini gerçekleştirmeli, ayrıca Sololift'in, tercihen kalifiye bir uzmanın kaliteli bir onarımını yapmalı ve gerçekleştirmelisiniz.
Sololift'i kendiniz tamir edebileceğinizden eminseniz, ustalara yardımcı olacak şekilde tasarlanan aşağıdaki talimatları takip etmeyi deneyin - örneğin Sololift2 WC-1'i tamir ederken ve pahalı cihazı kırmayacak şekilde hataları önlemek için kendi kendini eğiten ressamlara.
Motor için güç yok.
Üflemeli sigorta. Seçenek numarası 1 - kırık kablo. Seçenek numarası 2 - motor arızası.
Bir basınç anahtarı olabilir.
Güç kaynağını inceleyin.
Elektrik motorundaki sigortayı değiştirin ve çalışma parçalarını değiştirmeyin. Kabloyu da yap.
Tekerleğin kilidini aç. Motor soğuduktan sonra, termik şalter sönmelidir.
Basınç sensörünü kırılmaya karşı kontrol edin.
Motorda bir arıza var ya da elektrik kullanıyor.
Tekerleğin düzgünce dönmesine izin verin.
Cihazı elektrik veya elektrik motoru biriktirme ihtiyacı.
Emiş hattından, suyun tank içine ayrılmasıdır.
Sıvı, boşaltma borusundan rezervuara geri döner.
Kırık basınç şalteri.
Banyoyu sızıntı anında inceleyin.
Çek valfın düzgün çalıştığından emin olun.
Tank veya pompada bir tıkanıklık var.
Ya pompanın içinde bir hava kilidi var veya mahfazadaki havalandırma tıkalı.
Boru hattında veya deşarj portunda tıkanıklık varlığı.
Sololift tankını tıkanıklıktan temizleyin.
Rafine - dahili vana nasıl çalışır; Prizin tıkanmadığından emin olun.
Filtrenin hangi durumda olduğunu kontrol edin.
Tıkanıklığı onarın ve çek valfi kontrol edin.
Egzoz borusu çok uzun veya çok sayıda diz var.
Pompanın içinde sızıntı kendini barındırır.
Pompa ünitesi tıkalı.
Boruları değiştirerek kabilelerin sayısını azaltın. Köşe dizler eğrisel olarak değişir.
Pompa gövdesini değiştirerek Sololift'i onarın.
Motor milinin düzgün çalıştığını kontrol edin. Flanşı çıkartın ve tekerleği kirden temizleyin.
Pompada bir tıkanıklık var.
Fırlatma işareti değişti.
Başlangıçta daha küçük bir emme kanalizasyon için bir boru aldım.
Milin serbest dönüşü için motoru kontrol edin. Pervaneyi temizlemek için flanşı çıkartın.
Basınç şalterini kontrol edin.
Büyük çaplı boruları takın.
Sololift Grundfos'u tamir ederken, yani pervane ele geçirildiğinde, aşağıdaki manipülasyonları gerçekleştirmek gerekir:
cihazı elektrikten ayırın;
Yiv içine sokulmuş bir tornavida ile parçayı kirden arındırmak için mili farklı yönlere çevirmeye çalışın;
Çantası kapatın, takın ve çalışma elemanının parazitsiz döndüğünden emin olun.
Sololift2 kanalizasyon pompalama ünitesi, güç açıkken çalışmazsa, bir tahriki kullanarak bir tahriki kullanarak, tahliye tankından veya tuvaletten dışarı pompalamak mümkündür. Yüklemenin kendisini ağdan ayırmayı unutmayın.
Servis merkezi ile nasıl etkileşime geçilir?
Grundfos gibi bir şirket Rusya genelinde bir garanti hizmeti programı oluşturdu. Buna "24 saat hizmet" denir.
Yardım hattını arayabilmeniz ve arızaların özünü belirtmeniz yeterlidir; bu durumda, sevk memuru adresinize çıkış tarihinde karar verecektir.
Yakın gelecekte, bir operatör veya başka bir deneyimli profesyonel sizin için ayrılacak ve bir tanı gerçekleştirecektir.
Garanti süresi içinde servis merkezinin bir temsilcisinin bir protokol çizdiğinden emin olun.
Blokajlar gibi küçük hatalar, yerinde yok edilir. Bir motorun veya parçaların değiştirilmesi gibi daha zor görevler, Sololift'in sökülmesini ve bir servis merkezine nakledilmesini gerektirebilir.
Garanti ile, tüm yedek parçalar ile çalışmak, ücretsiz olarak yapılmalıdır.
Yüzey ve dalgıç pompalar nasıl temizlenir
Pompaların teknik ve operasyonel özelliklerine artan ihtiyaçlar vardır. En olumsuz koşullarda sorunsuz çalışmalıdırlar. Bu nedenle, üreticiler hareket eden, sürtünen parça sayısını en aza indirmeye çalışırlar. Cihazlar yüke dayanır, yıllarca çalışır ve bazen on yıllarca tamir ve değişim olmadan çalışır, ancak hepsinin temizlenmesi gerekir. Cihazların tüm parçaları birbirine sıkı sıkıya monte edilmiş, işlem sırasında “sıkışmış”, bu nedenle sökme zor olabilir. Pompayı düzgün şekilde nasıl demonte edebilir ve temizleyebilirsiniz?
Cihaz pompalama ekipmanı ↑
Birçok tip pompa vardır. Farklı bir amaca sahipler, farklı koşullarda çalışırlar, herhangi bir tipte sıvılar üzerinde pompalarlar. Bununla birlikte, cihazın genel prensibi aynıdır: cihazda bir sıvı oluşturulur, bu sayede bir sıvı emilir, daha sonra çıkışa verilir ve boru hattına püskürtülür. Pompalama cihazları, yalnızca hidrolik haznede vakum oluşturulduğunda farklılık gösterir. Bu temelde, bu tür cihazların ayırt edici özellikleri:
Santrifüjlü modellerde, bir pervane ile çalışan bir şaft kullanılarak bir vakum oluşturulmaktadır - fırçalı bir disk, titreşimli - bir metal göbeğe monte edilmiş bir kauçuk diyafram, bir elektromanyetik alanın üzerine etki eder. Pompaların tüm elemanları yüksek mukavemetli malzemelerden yapılmıştır, çünkü cihazlar genellikle kimyasal olarak agresif ortamlarda, yüksek (bazen 350 dereceye kadar) sıcaklıklarda çalışırlar. Cihazlar, bakım ve onarımlarının olabildiğince basit olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Dalgıç pompayı nasıl sökebilir ve temizleyebilirsiniz?
Yaklaşık iki yılda bir, pompayı çalışma akışkanından çıkarmanız, sökmeniz ve temizlemeniz gerekir. İnceleme, aşınmış parçaları ortaya çıkarırsa, işteki kesintileri beklemeden değiştirilir.
İş emri ↑
Pompanın temizlenmesi şu sırayla gerçekleştirilir:
Cihazın bulunduğu kuyudan veya hazneden çıkarma. Aygıtı yalnızca bir kablo için değil, her durumda bir boru için kaldırmak mümkündür.
Dış muayene. Pompa, vücutta herhangi bir pas izi olmadığını, çalışma sırasında ortaya çıkacak çatlakların ve çentiklerin olmadığını veya kaldırma işlemini gerçekleştirdiğini doğrulamak için kontrol edilir. Her şey yolundaysa, şaft elle hafifçe kaydırılır. Yapışmadan hareket etmeli. Döndürme zorsa, takımı sökmeniz ve bilyeli yataklarla kontrol etmeniz gerekir.
Yağ seviyesini ve salmastra durumunu kontrol edin. Gerekirse yeni yağ ekleyin. Cihazın “kuru” çalışmasını önlemek için salmastra iyi geçmelidir. Bozukluklarla doludur. Bez takılırsa, değiştirilir.
Temizleme çarkı (santrifüj ekipmanı için). Bu düğüm genellikle çamur ile tıkanmıştır. Temizlemek için kapağı çıkarmalı ve çalışma alanını suyla yıkamalısınız. Aynı zamanda çek valfinin durumunu kontrol edin. Sıkılığını yitirmişse, değiştirilmesi gerekecek.
Çalışma alanının yıkanması ↑
Cihazı sökmek için ızgara kaba filtreyi çıkarın. İki vidayla veya bir yay klipsiyle tutturulabilir. Ağ çıkarıldığında, flanş bağlantısının cıvataları sökülür ve pompa iki kısma ayrılır - üst ve alt. Yıkama işlemi basittir: su bir hortumdan girişe dökülür ve çalışma milini döndürür. Şaftı kaydırmak için anahtarı 12'ye kadar kullanabilirsiniz. Uygun gaz ve korna.
Yıkamadan sonra, şaft strokunu tekrar kontrol edin. Hafif ve pürüzsüz ise, cihaz monte edilebilir ve yerine takılabilir. Zorluklar varsa, çalışma alanını tekrar yıkamak gerekir. Gerçek sıkıntı, pompadan çıkan suyun temiz olduğu ve şaftın sıkıştığı ve dönmediği zamandır. Muhtemelen, pervane kırılmış. Bu durumda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Atölyeye götürülmelidir. "Kendi kendine faaliyet" sadece acıyor.
Yüzey modellerinin temizlenmesi ↑
Yüzey pompalarının muhafazasının kapatılmaması nedeniyle, dalgıçlardan daha kolay sökülmeleri kolaydır. Vücut demonte edilir, bileşenlerin çalışması kontrol edilir, parçalar yıkanır. Aşağıdaki sırayla yapın:
Cihaz şebekeden ayrılır, sıvıyı hortumdan tahliye eder.
Kasanın arkasını, ardından hareketli parçaları çıkarın.
Hidrolik kamera sökün, tekerlekleri ve contaları sökün, dışarı çekin ve motor tellerini kontrol edin.
Paslı parçalar temizlenir, su ile yıkanır. Aşınmış düğümler varsa, tamir edin.
Temizlendikten sonra, pompa ters sırada toplanır.
Video atölyesi: dalgıç pompasının temizlenmesi "Kova" ↑
Pompa ekipmanının önleyici temizliği düzenli olarak yapılmalıdır. Bir kuyu pompası için her iki yılda bir yeterli profilaksi varsa, daha sonra drenaj ve fekal pompalar daha sık ihtiyaç duyarlar cihazlar kirli sıvılar, drenler ile çalışır. Hasar tespit edilirse, ustalara başvurmak daha iyidir. Daha güvenli.
Sololift2 (Sololift) pompalarında arızalar. Tanı, nedenlerin tespiti ve giderilmesi.
Sololft2 kanalizasyon pompalama kurulumlarının yapıcı cihazı, Sololift'in, pompanın çalışmasında arızaları, tıkanmaları veya diğer arızaları tespit etmesi veya onarılmasını sağlar.
Ancak aşağıdaki güvenlik kurallarına uymak için bakım çalışması yapılmalıdır! - bir sigorta alın, pompayı güç kaynağından (güç kaynağı) ayırın ve yanlışlıkla açılma olasılığının dışarıda bırakıldığından emin olmalısınız. Pompanın tüm döner elemanları ve parçaları sabitlenmelidir. Pompa kurulumu sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
Sololift2 kanalizasyon pompalarının ekspres-diagnostiği amacıyla, arızaların nedenleri ve giderilmesinin anlaşılması, kendi kendine onarımı mümkündür, aşağıdaki tabloyu veriyoruz.
Tanktaki sıvı başlangıç ​​seviyesine ulaştığında elektrik motoru çalışmıyor
a). Motor gücü yok
b). Üflemeli sigorta. Ve yeni bir sigorta attıysa, kablo veya motor arızalıdır.
Sigortayı değiştirin. Kabloyu ve motoru kontrol edin. Kablo veya motor arızası durumunda, arızalı parçaları değiştirin.
c). Pervane sıkışmış, termal anahtar çalışmıştır.
Pervaneyi serbest bırakın, motorun soğumasını bekleyin ve termal şalteri tekrar etkinleştirin.
d). Sıkışmış basınç şalteri
Elektrik motoru çalıyor ama çalışmıyor
a). Takılı pervane
Pervaneyi serbest bırakın ve serbestçe döndüğünden emin olun.
b). Hatalı motor veya kondansatör
Motoru veya kondansatörü değiştirin.
Motor sürekli olarak veya düzensiz aralıklarla çalışır.
a). Emiş hattından tanka boşalt
Ev aletlerini sızıntılara karşı kontrol edin
b). Su tahliye borusundan tekrar depoya akar.
Çek valfini kontrol edin.
c). Basınç anahtarı arızası.
Basınç şalterini değiştirin.
Motor çalışır, ancak suyu dışarı pompalamaz.
a). Pompa veya rezervuar tıkanmış.
b). Pompadaki bir hava kilidi veya pompa gövdesindeki bir havalandırma tıkanmıştır.
Tank hava valfinin çalışmasını kontrol edin. Karbon filtre kuruluğunu kontrol edin. Gövde içindeki hava çıkışının tıkalı olmadığından emin olun.
c). Basınç borusu veya boru hattı tıkalı.
Tıkanıklığı kaldırın. Çek valfini kontrol edin.
Pompa ünitesi yavaşça suyu dışarı pompalar.
a). Çıkış çok uzun veya çok sayıda diz var.
Egzoz borusunun boyutunu artırın (en fazla 32 m). Dizleri azaltmak için boruları değiştirin. Açılı diz eğrisini değiştirin.
b). Pompa gövdesinde sızıntı
Pompa gövdesini değiştirin (bu bir onarım parçasıdır).
c). Pompa tıkacı
Motor milinin serbestçe döndüğünden emin olun. Pervaneyi temizlemek için motor flanşını sökün.
Pompa çok fazla gürültü çıkarır, ancak su dışarı pompalanır.
a). Yabancı bir nesne pervaneye çarpıyor.
Yabancı bir nesneyi kaldır
a). Kirlenmiş karbon filtre.
Karbon filtresini değiştirin.
Yavaşça duştan veya alt emme hatlarına bağlı başka bir ev aletinden su çekilir. Pompa ünitesinden ters akış.
a). Tıkalı pompa.
b). Başlangıç ​​seviyesi değişti.
c). Emiş hattının çapı çok küçüktür
Daha büyük çaplı bir boru kullanın.
Sololift2 pompa çarkı sıkıştığında, aşağıdakileri yapmanız önerilir: güç kaynağını kapatın, kapağı açın, motor milinin ucundaki oyuğa bir tornavida sokun ve pervaneyi kirden temizlemek için sola ve sağa döndürün. Ardından kapağı yerine geri takın, gücü açın ve pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
Güç açıkken Sololift2 pompalama ünitesi çalışmazsa, bir elektrikli matkap kullanarak bir sürücü olarak tahliyeyi tuvalet ve depodan çıkarabilirsiniz. Bu durumda, pompanın şebekeden ayrılması da gereklidir.
Pompa garanti kapsamında olduğunda, en iyi çözümün müşteri servisine başvurması gerektiğine dikkat edilmelidir. Garanti belgesindeki çalışmalar, bu şekilde tanınmışsa, ücretsizdir.
PROGRAM "24 SAAT HİZMETİ"
Rusya'daki Sololift2, kanalizasyon pompaları için (Grundfos şirketi), bir garanti ve satış sonrası servis programı vardır - “24 saat hizmet”. Başvurunuzu 24 saat hizmet hattının operatörü tarafından aldıktan sonra, sorunu çözmek için harekete geçilir. Ve eğer gerekliyse, kural olarak, ertesi gün, mühendisin siteye gitmesi organize edilir. Sahadaki uzman teşhisleri gerçekleştirir, garanti durumunda servis protokolü hazırlar. Küçük sorunlar yerinde tespit edilir. Garanti kapsamında parça veya bileşenlerin değiştirilmesi gibi zorlu işler ücretsizdir.
Mutfakta Sololift C-3 ile ilgili sorun: Yıkama ve düzgün çalışma nasıl yapılır?
Benim mutfak lavabonun üzerinde
Kanaldan 8 metre. Yükseltici, böylece lavabo lavabo Sololift C-3 üzerinden bağlanır. Pompaya daha fazla bağlı değil. 5 kişilik ailede yemekleri orta derecede pişiriyor / yıkıyoruz. Takım elbiseden çıkar. granit, büyük çaplı lavabo, yiyecekleri eriten çıkarılabilir bir ızgara ile lavaboda, leroa'nın normal mutfak sifonu.
Sorun şu: pompa yağ mevduatla tıkanmış. Er ya da geç, kapama şamandırasını (ve vananın valfı gibi) tıkarlar, bir noktada pompa hiç açılmaz ve zemini mutfak altından taşar (anladığım kadarıyla, pompa havalandırma kapağının altından akar)..
Bu yağ çamurunu pompalamak, sökmek, parçalarına ayırmak, iyice durulamak, temizlemek ve temizlemek gereklidir. Orada tereddütle birikir.
İlk kez pompayı kurduktan bir yıl sonra, ikinci kez - ilk kez 4 ay sonra.
Her çeyrekte pompaya tırmanmak istemiyorum. Nasıl olunur:
lavabo drenajı yoluyla kapatmadan nasıl ve nasıl yıkayacağını? Mevcut ev kimyasalları ne iyi ravorivaet yağlarıdır ve contaları ve pompa plastiğini çözmez?
Lavabonun altına bir çeşit sinsi sifon koymak mümkün mü, böylece tüm yağ ve küçük gıda parçacıkları içeri sızar ve pompaya düşmez mi?
ne yapmalı ve nasıl yaşanır?
Sololiftlerin olası arızaları ve giderilmesi
Kesinlikle herhangi bir ekipman olarak, sololift pompalar bakım ve bakım gerektirir. Ayrıca, bazen cihazın işlevlerini yerine getirmesini engelleyen arızalar meydana gelebilir. Bu çok hataların düzeltilmesi gerekiyor. Kendi başına yapabilir ya da Moskova'da veya başka bir şehirde sololiftlerin onarımını profesyonel olarak yapan uzmanlara başvurabilirsiniz.
Şimdi parçalama pompaları ile ilgili bazı sorunlara ve bunların çözüm yollarına bakacağız.
Sıvı başlangıç ​​seviyesine ulaştı, ancak motor çalışmıyor.
Sıkışmış basınç şalteri.
Gücün mevcut olup olmadığını kontrol edin.
Pervaneyi serbest bırakın.
Basınç şalteri fonksiyonunu kontrol edin.
Pompa motoru çalıyor ama çalışmak istemiyor
Motor veya kondenser hatası.
Motor veya kondenserin değiştirilmesi.
Pompa motoru kesintisiz çalışır
Emiş hattından su sızıyor.
Emme manifoldundan su sızıyor.
Sızıntıları kontrol edin.
Pompa motoru çalışıyor ve su pompalanmadı.
Pompada veya tankta bir tıkanıklık var.
Pompada bir hava kilidi var.
Boşaltma ağzında veya boru hattında oluşan bir tıkanıklık.
Tıkanıklığı ortadan kaldırın.
Hava valfinin çalışmasını kontrol edin.
Pompa suyu boşaltır, ancak çok yavaş yapar.
Çıkış borusu uzundur ya da çok sayıda dirseğe sahiptir.
Cihazın durumunda bir sızıntı var.
Boru hattını daha uygun bir şekilde değiştirin.
Muhafazayı değiştirin veya onarın.
Motor milinin çalışmasını kontrol edin.
Operasyon sırasında pompa çok gürültülü
Pervane bazı yabancı nesnelere dokunuyor.
Yabancı cismi motordan sökün.
Rezervuardan hoş olmayan bir koku vardı
Karbon filtresi çok kirli.
Karbon filtrenin değiştirilmesini gerektirir.
Su duştan veya herhangi bir ev aletinden yavaşça süzülür.
Başlangıç ​​seviyesi değiştirildi.
Emme borusu çok küçük.
Pompanın çalışmasını kontrol edin ve elektrik tahrik milinin düzgün çalıştığından emin olun.
Basınç şalterinin çalışmasını kontrol edin.
Boru hattını değiştirin.
Dikkatiniz en yaygın arıza pompa sololiftidir. Çoğu arıza elle sabitlenebilir.
Polipropilen ve çapraz bağlı polietilen artıları ve eksileri.
Çamaşır makinesi makinesinde kokuyu nasıl ortadan kaldıracağı sorusu, ev hanımlarını endişelendiriyor, çünkü sık sık beklenen tazelik yerine, keten dolgunluk, nem, bataklık kokuyor.
Armatürlerin onarımı ve bakımı
SOLOLIFT2 C-3 Pompası (Sololift 2 C-3)