Kontaktör Nedir? 02 Ekim 2012 By admin Yorum yapın Bobinine elektrik verildiği zaman kapalı kontaklarını açan, açık olan kontaklarını kapatan, bütün bu işleri yapan ve uzaktan kumanda edilebilen elektromanyetik anahtarlara kontaktör denir.
Kontaktörler elektrik motorlarının ısıtma kompanzasyon gibi elektrik işletmelerinin kabloyla uzaktan kumanda ile kontrolünü sağlar. Kontaktörler termik röle ile beraber kullanılırsa cihazları ve işletmeleri aşırı yük akımlarından korur. Alçak gerilim sistemlerinde kontaktörler kullanılmaktadır. Normal akımda kumandasındaki devreyi açıp kapattığı gibi aşırı akımları da keser. Kontaktörler alternatif gerilimde çalışması ve yüksek akım ve gerilim değerlerini kontrol etmesi ile rölelerden ayrılır.
Elektromıknatıs: Bir demir nüve ve üzerine sarılmış bobinden oluşur. Bobine gerilim verildiğinde geçen akım manyetik alan meydana getirerek mıknatısiyet oluşturur. Alternatif akımla çalışan kontaktörün nüvesi silisli sacların paketlenmesi ile yapılır. Nüvenin ön yüzüne açılan oluklara bakır halkalar yerleşir. Bakır halkalar alternatif akımın yön ve değer değişimlerinden etkilenerek titreşim yani gürültü yapmasını önlemek amacıyla yerleştirilir. Doğru akımla çalışan kontaktörün nüvesi tek parça olarak yumuşak demirden yapılır. Bobin akımı kesildiği zaman demir nüvede kalan artık mıknatısiyetten dolayı paletin nüveye yapışık kalmasını önlemek için nüvenin palete bakan kısmına plastik pullar konur. Çalışma akımı ve kontak akımına bağlı olarak elektromıknatıslar kullanılır.
Kontak: Kadmiyum, molibden, gümüş, demir, bakır-nikel, karbon ve tungstenden yapılmış alaşımlardan yapılır. Kontak; biri sabit diğeri hareketli olmak üzere iki kontaktan oluşur. Normalde açık ve normalde kapalı olmak üzere iki tip kontak mevcuttur. Palet üzerine montajı yapılan hareketli kontakların bir bölümü kontaktör çalışmazken açık konumda, bir bölümü ise kapalı durumdadır. Kontaktör üzerinde istenenden fazla kontak bulunur. Bu kontaklardan bazıları yer değiştirirken yıpranır, bazıları kullanılmadığı için yıpranmaz. Bu dengesizliği önlemek amacıyla, devre akımı fazla ise boş kalan kontaklar diğer kontaklarla paralel bağlanır, devre gerilimi yüksekse boş kontaklar diğer kontaklara seri bağlanır.
Seperatör nedir? Ark söndürme odasıdır. Kontaktörün sabit kontak ile hareketli kontağının birleştiği yere takılan malzemeye separator denir. Güç büyüdükçe ark fazlalaşır seperatörler arkı söndürmek için kullanılmaktadır. Kıvılcım fazlalaşınca bu büyüme seperatör odasında kanatçıklara çarparak söner. Montajı bağlantı uçları Kontaktörün şebeke tarafında ve yük tarafında olmak üzere kutup sayısının iki katına eşit olmak üzere ana bağlantı uçları vardır. Bu uçlara yapılan bağlantının çok iyi olması gerekmektedir, iyi bir bağlantı olmazsa geçiş dirençleri artar bu da ısınmaya neden olur.
Kontaktörün sabit olan giriş barasına sigorta çıkışından gelen enerji kablosu bağlanır. Kontaktörün çıkış barasından çıkan kablo motorun veya alıcıların giriş klemenslerine bağlanır. Böylece kontaktör bağlantısı tamamlanır.
Kontaktörün elektrik panosuna montajı yapılırken ray üzerine yada saç üstüne bağlantısı yapılır. Yüzeye yapılan bağlantı sırasında markalama iyi bir şekilde yapılmalıdır. Kontaktör hareket etmeden bağlantının yeri işaret edilir ve markalanır. İşaretli yer delinir. Delme işlemi ve markalama işlemi bitince tornavida ile kontaktör bağlantısı tamamlanır. Kontaktör raya bağlanırken belli açıda yaklaştırılır ve altında bulunan raya düzgün bir şekilde bağlanır.
Benzer KonularElektrik Devresi Nedir?Elektrik Nasıl Üretilir?Akümülatör (Akü)Transformatör (Trafo) Nedirİzolatör Nedir? Kondansatör Nedir? Zemanta
Kategori:Elektrik Paylaş Cevabı iptal et
Kondansatör Çeşitleri için adminKondansatör Çeşitleri için hüseyinElektromıknatıs Nedir? için Merve SARITAŞElektrik Devresi Nedir? için ensarKompanzasyon Nedir? için umutElektriksel Güç Nedir? için çiğdem yıldırıElektrik Motorları Çalışma Prensibi için fatmaElektromıknatıs Nedir? için Feyza Aleyna YavuzMıknatıs Çeşitleri Nelerdir? için İbrahim KAYAParatoner Nedir? için Ecem
Şalter çeşitleri çalışma ortamlarına, gerilimlerine, akım büyüklerine göre çeşitli gruplara ayrılır. Şalterler yapısı ve özellikleri itibari ile kullanıldıkları yerlere göre, yük şalteri, pako (paket), buton tipi ve çevirmeli, manyetik, termik-manyetik, elektronik şalterler olarak çeşitlere ayrılırlar. Ayrıca kuvvet… devamıElektrik devrelerinin aşırı akım ve voltaj nedeniyle zarar görmemesi ve elektrik devresinin normal açılıp kapatılması, kullanıldığı devrenin başına konulan devre akımını ani olarak kesen, elle kumandalı veya otomatik olarak da… devamıPrimer sargısının bir bölümünün veya tümünün sekonder sargısı olarak da kullanıldığı ve her iki sargısı da aynı manyetik alanın etkisinde kalan trafolara oto trafosu denir. Normal trafolarda primer ve sekonder olmak üzere iki… devamı
Sayfa başına gitCopyright elektrikrehberiniz.com