Download "Genişletme modülleri EM-AUTOZERO. EASYLAB için otomatik sıfır noktası kalibrasyonu. 08/2012 DE/tr K"
1 .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri EASYLAB için otomatik Sağlam, uzun vadeli hava debisi ölçümü ve az bakım gerektiren otomatik sıfır noktası kalibrasyonu sunan EASYLAB kontrolörlerine yönelik genişletme modülü Hassas alanlarda hava debisi veya fark basınç ölçümü için özellikle tavsiye edilir. EASYLAB kontrolörü, genişletme modülünü otomatik olarak tanımlar ve kullanır. Genişletme modülü, EASYLAB temel bileşeniyle gövde içine takılıdır. Kolay iyileştirme imkânı Ek yapılandırma çabası yok içeren EASYLAB kontrolörü 08/01 DE/tr K6.3 53
2 Genişletme modülleri Genel bilgiler Tip Sayfa Genel bilgiler.3 54 Teknik şartname.3 56 Temel bilgiler ve tanımlar.7 1 Tanım genişletme modülü Uygulama EASYLAB sistemine yönelik EM- AUTOZERO Tipi TROX genişletme modülü, sağlam ve uzun vadeli hava debisi ölçümü ve az bakım gerektiren otomatik, üfleme havası, emiş havası veya EASYLAB TCU3 fark basınç kontrolörü ile birlikte kullanılabilir. Laboratuarlarda, eczacılık ve yarı-iletken endüstrilerindeki temiz odalarda, ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde ve çok zorlu kontrol şartlarına sahip ofislerde kullanmaya yöneliktir. Özel nitelikler Sağlam ve uzun vadeli hava debisi ölçümü ve az bakım Besleme voltajı uygulandığı sürece otomatik Çalışma sırasında periyodik (her 8 saatte bir) Ek yapılandırma çabası yok EASYLAB kontrolörü, genişletme modülünü otomatik olarak tanımlar. Parçalar ve özellikleri Solenoid valf EASYLAB ana baskılı devre kartına bağlantıya yönelik tak-çalıştır bağlantı kablosu Statik fark basınç transdüserinin bağlantısına yönelik tüpler Konstrüksiyon özellikleri EASYLAB kasasına uygun boyutlar ve teçhizat Genişletme modülü, fark basınç transdüseri tutamacının girintisine takılıdır (herhangi bir alet gerektirmez). Statik fark basınç transdüseri ile fark basınç sensörü arasına tüp bağlantısının entegrasyonu Fiş, EASYLAB kontrolörüne bağlantıyı kolaylaştırır. Montaj ve devreye alma EASYLAB temel bileşenine ait eklenti: fabrika montajlı İyileştirme projeleri için: Genişletme modülünü ana gövdeye monte edin ve bağlayın. Teknik bilgiler Besleme voltajı TCU3 kontrolöründen 4 V DC Güç derecesi 1,8 W Maksimum basınç 10 bar Çalışma sıcaklığı 0 50 C IEC koruma sınıfı III (korumalı ekstra alçak gerilim) Koruma seviyesi IP 0 EC uygunluğu 004/108/EG'ye göre Elektromanyetik Uyumluluk Ağırlık 0,10 kg Fonksiyon genişletme modülünün solenoid valfı, VAV terminal ünitesinin fark basınç transdüseri ile fark basınç sensörü arasında tüp bağlantısı ile birleştirilmiştir. TCU3 kontrolörü, düzenli için kontrol giriş sinyali sağlar. Bu amaçla fark basınç transdüserinin ölçüm tüpleri geçici olarak kısa devre yaptırılır ve sonra sıfır voltajı ölçülür. Bu ölçülen değer, sonraki sıfır noktası kalibrasyonuna kadar hava debisi ölçümü için bir düzeltme değeri olarak kullanılır. K /01 DE/tr
3 Genişletme modülleri Genel bilgiler Solenoid valf Fiş 3 Fark basınç sensörü artı bağlantı 4 Fark basınç sensörü eksi bağlantı 5 Basınç transdüseri eksi bağlantı 6 Basınç transdüseri artı bağlantı Sipariş kodu Her eklenti elemanı, VAV terminal ünitesinin sipariş koduyla tanımlanmalıdır. ELAB (TCU3) veya TAM kontrol bileşenine ait sipariş kodu detayı ELAB /...Z... /... İyileştirme mümkündür. İyileştirmeye yönelik tipi genişletme modülü EM AUTOZERO 08/01 DE/tr K6.3 55
4 Genişletme modülleri Teknik şartname Standart metin EASYLAB TCU3 kontrolörüne ait genişletme modülü, otomatik için kullanılır. Sağlam ve uzun vadeli hava debisi ölçümü sağlar ve az bakım gerektirir. Genişletme modülü; solenoid valf, bağlantı kablosu ve bağlantı tüplerinden oluşur. Özel nitelikler Sağlam ve uzun vadeli hava debisi ölçümü ve az bakım Besleme voltajı uygulandığı sürece otomatik Çalışma sırasında periyodik (her 8 saatte bir) Ek yapılandırma çabası yok EASYLAB kontrolörü, genişletme modülünü otomatik olarak tanımlar. Teknik bilgiler Solenoid valf Besleme voltajı 4 V DC, TCU3 kontrolöründen Güç derecesi 1,8 W Maksimum basınç 10 bar Koruma seviyesi IP 0 K /01 DE/tr