Download "Hidroforlar. ALD S/F Serisi. Alarko hidroforlar bu tesiste üretiliyor TSEK"
1 Alarko hidroforlar bu tesiste üretiliyor ALD S/F Serisi Hidroforlar ALARKO CARRIER GEBZE KOMPLEKS ACGK ACGK, Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde.m lik arazi üzerinde. m lik kapal alana sahiptir. Kompleksin inflaat na Temmuz da baflland ve Kas m de bitirildi. Üretim teknolojisini yenileyen ve organizasyonunu modernlefltiren Alarko Carrier n, ISO belgeli Ana Üretim Tesisi nde Carrier markas ile klima santral, fan coil, kombi, kat kaloriferi, brülör, ayr ca so utma grubu, so utma kulesi, hava apareyi, dalg ç ve sirkülasyon pompas, hidrofor, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi nde. m aç k,. m kapal alana sahip olan Radyatör Üretim Tesisi nde ise panel radyatör üretiliyor. Alarko Carrier üretim tesislerinde kifli, yönetim, sat fl ve pazarlama departmanlar nda kifli, ARGE de kifli olmak üzere toplam kifli çal fl yor. TSEK Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. Şube : Şube: Şair Eşref bulv.no:/a Sınmaz Boyalı İş merkezi Çankayaİzmir Tel: Fax: Merkez : / sok no f temsil Plaza Yenişehirİzmir Tel : Fax : M.Tel :
2 Alarko Hidroforlar Genifl Ürün Yelpazesi Maksimum m /saat debi, bar bas nca kadar, de iflik koflullara ve gereksinimlere cevap verebilecek genifl ürün model ve kapasite aral : Tek pompal, iki pompal, üç pompal, toplam model. Standart ALD Serisi Alarko Carrier yar m yüzy la yaklaflan deneyimi ile üretti i ALD hidroforlarda yapt gelifltirme ve yeniliklerle kullan c s na sundu u kalite standart n yükseltiyor.özel tasarlanm fl, kompakt ve güvenilir hidroforlarla, çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve istenilen seviyede tutulmas nda ekonomik ve güvenilir çözümler sunuyor. Standart ALD serisi hidroforların trifaze tiplerinin dıflında, ~, V, Hz flehir flebekesinde çalıfltırılabilecek tipinde monofaze motorlu modeli de vardır. Frekans Kontrollü ALDF Serisi Enerji tasarrufunu maksimize etmek ve en yüksek konforu sa lamak amac yla gelifltirilmifltir. Azalan debi veya bas nç ihtiyac na göre pompa devrini düflüren de iflken frekansl sürücü (VDF) sistemine sahip ALDF hidroforlar TOSHIBA inverterler ile yüksek verim ve benzersiz bir korumaya sahiptir. ALDF hidroforlar; Elektronik olarak kontrol edilen yüksek verimli motorlar ile ekonomik Yükseltilmifl güvenlik sistemleriyle benzersiz korumal LCD kontrol paneli ile daha estetik Kompakt yap s ile daha ergonomik Tamam Türkçe yaz l m ile kullan c dostu Bina otomasyon sistemlerine uyumlu Kolay kurulum ile zamandan tasarruf Daha sessiz Küçük genleflme tank kapasitesi Güvenilir Yüksek Teknoloji. MEMBRANLI TANK: Bas nçl su depolar, pompalar n devreye giriflç k fl say s n azalt r. Tesisatta flok ve titreflim oluflmas n engeller. Tam hijyeniktir, suda koku yapmaz. Standart hidrofor setine dahil de ildir, ayr ca temin edilir.. BASMA KOLEKTÖRÜ: Galvaniz kaplamal. Pompa ç k fl ucundaki çek valf, bas nçland r larak tesisata verilen suyun pompaya geri gelmesini engeller. Üzerinde ayr ca presostatlar ve manometre bulunur.. MOTOR: Düfley çal flma koflullar için özel tasar m. ~, V, Hz.. KONTROL PANOSU: Çok pompal Alarko hidroforlar nda geliflmifl, ak ll, elektronik kontrol yönetim sistemi. Tek pompal hidroforlarda termik korumal kontaktör ve açma kapama anahtarl kumanda panosu.. ESNEK HORTUM: Pompa grubu ile membranl tank aras ndaki su ba lant s n sa lar. Galvaniz veya plastik boru kullan labilir. Ancak esnek hortumun montaj çok kolayd r, özel bir ustal k gerektirmez. Sa lamd r. Tank n yerlefltirilmesinde esneklik sa lar. Ayr ca temin edilir.. EMME KOLEKTÖRÜ: Galvaniz kaplamal. ki ve üç pompal hidroforlarda her pompa giriflinde küresel vana bulunur. Böylece, motopomplardan birisi ar za yaparsa, sa lam motopomp sisteme su vermeye devam eder, ar zal olan sökülüp onar labilir.. KA DE: Galvaniz kaplamal. Zemine kolayca sabitlenebilir. Titreflim ve gürültüyü engeller.. SEV YE FLATÖRÜ: Depoda su bitti inde hidroforun çal flmas n engeller. Depo doldu unda hidrofor otomatik olarak çal flmaya devam eder. Motor Kavrama Basma Gövdesi Pompa Gövdesi ORing Mekanik Salmastra Mesafe Burcu Pompa Mili Difüzör Komplesi Kademe Halkas Fan Difüzör Kapa Mesafe Burcu ORing Yatak Burcu Emme Gövdesi Villalar, apartman ve sitelerde Hastane, okul ve ifl merkezlerinde Otel, sosyal tesis ve tatil köylerinde Sera ve çiftliklerde PRESOSTAT: Tesisattaki bas nc sa layacak flekilde pompalar çal flt r p durdurur. Pompa say s kadar presostat vard r. ALDF serisinde yüksek bas nç emniyeti amac yla bir presostat bulunur. Fabrikada pompalar en verimli noktada çal flt racak ve s ralama kontrolü yapacak flekilde ayarlan r. POMPA MALZEMES : Yüksek kaliteli, de iflik koflullarda çal flmaya uygun EmmeBasma Gövdeleri: GG Gövde Gövdesi : Paslanmaz, XCrNi/XCrNiMo Pompa Mili : Paslanmaz, XCr Difüzör : % Cam elyaf takviyeli PPO Fan : % Cam elyaf takviyeli PPO Mekanik Salmastra : Seramik/karbon Kavrama : Bronz
3 Yeni Nesil Ak ll Elektronik Kontrol Yönetimi Susuz Çal flma Korumas : Seviye elektrodlar ve su seviye rölesi ile besi suyu deposundaki su seviyesi sürekli kontrol edilir. Elektronik yönetim sistemi depoda su yoksa pompalar n çal flmas n önler. Motor Faz Korumas : Elektronik yönetim sistemi motorun kalk fl ve çal flmas s ras nda iki faza kalmas n önler. Faz kesilirse motoru durdurur. Faz S ras Kontrolü: Elektronik yönetim sistemi her motorun faz ba lant lar n n do ru s rada olup olmad n kontrol eder. lk kalk flta pompalar n ters dönmesini engeller. ki ve üç pompal hidroforlarda, hidroforun tüm çal flma ifllevlerini düzenleyen ve kontrol eden elektronik mikroifllemcili kontrol yönetim sistemi, güvenli ve ekonomik bir kullan m sa lar. Kompakt iç ve d fl tasar ml bir pano içinde toplanan kontrol yönetim sistemi, hidroforun üzerine monte edilmifl ve tüm ba lant lar yap lm fl olarak teslim edilir. Frekans Kontrolünün Üstünlükleri Yüksek enerji tasarrufu Daha düflük kalk fl ak m ( nverter e ba l pompalarda) Ayarlanabilen kak fl ve durufl zaman yla daha düflük su koçu darbe riski Bas nç tranmiteri ile hassas bas nç ölçümü Daha sessiz çal flma Daha düflük hacimli mebranl tank kullan m Kurulum için daha az yer gereksinimi Yüksek güvenlik ve konfor MTS : Motor Tan ma Sistemi RTS : Rotasyon ile Eflit Yaflland rma Sistemi (On/Off pompalar) LCP : Dijital Dokunmatik Kontrol Paneli OMD: Otomatik Mod De ifltirme (Ar zada manuel moda geçifl) YBKS: Yüksek Bas nç Koruma sistemi (Ani bas nç yükselmelerinde) Pmin: Ani bas nç düflüfllerinde sistem blokaj. (Emmede t kanma veya basma hatt nda patlama sonucu ani bas nç düflüflü korumas ) Türkçe yaz l m Operatör paneli korumas : V AC giriflinde A lik cam sigorta, V NiCd pil. Elektrik kesilmesinde kaydedilmifl bilgilerin saklanmas n sa lar Mikroifllemci kart Ekran Kart Yalanc Bas nç Sinyali Korumas : Elektronik yönetim sistemi su bas nc ndaki ani dalgalanmalar n pompalara durkalk yapt rmas n önler. Afl r Ak m Kontrolü: Elektronik yönetim sistemi motorun afl r ak m çekmesi durumunda enerjiyi keser ve motoru yanmaktan korur. S ral Otomatik Çal flma: Elektronik yönetim sistemi pompalar n, ayarlanan tesis bas nc n ve istenilen su debisini sabit tutacak flekilde s ra kontrollü olarak devreye girmesini, kullan m azald kça s ra ile devreden ç kmas n sa lar. lk devreye giren pompa her kullan mda otomatik de iflir. Böylece motor ve pompalar n kullan m süreleri eflitlenir. GECE SABAH Ö LE Pompa sistemleri içerisinde kapasitenin ihtiyaca ba l olarak en fazla de iflkenlik gösterdi i sistemler Hidrofor Sistemleridir. Ayn sistemde gün içerisinde talebin, lt/sn den lt/sn ye kadar de iflti i durumlar sözkonusudur. Devir Say s De ifltirilen Pompada E rinin De iflimi % % % % % %,, Q(m /saat) P(kW),,,,, H(m) htiyaç: Bir bardak su, lt/sn Güç: % % htiyaç: Dufl lt/sn,, ( P n P = n ( htiyaç: Bahçe sulama lt/sn Azalan debi veya bas nç ihtiyac na ba l olarak pompa devri düfler. Daha düflük güç ihtiyac nedeniyle flebekeden de daha düflük bir güç çekimi söz konusudur. Pompa girifl gücünün düflmesiyle çok büyük enerji tasarrufu elde edilir. Örne in pompa devri % azald nda % oran nda enerji tasarrufu yap l r. Hidroforlar genellikle seçimlerine esas teflkil eden maksimum kapasitelerinden daha düflük kapasitelerde çal fl rlar. Afla daki tabloda da görülebilece i gibi hidroforlar y ll k çal flma periyotlar n n % ünde % kapasite, % inde % kapasite ile çal fl rlar. Bu nedenle frekans inverteri kullan m ile çok yüksek oranda enerji tasarrufu sa lan r. Standart hidroforlarda inverter kullan m ile yap lan tasarruf afla daki tabloda y ll k kullan m oran baz al narak aç klanm flt r.. LCD ekran: Hidroforun o andaki çal flma modu (manuel/otomatik), her pompan n toplam çal flma süresi, çal flan ve duran pompalar, ar za varsa cinsi (ters dönüfl, faz koruma, afl r ak m, susuz çal flma) gibi bilgilere ulafl labilir.. Manuel moda geçifl/parametre ekran ndan ç k fl dü mesi ve LED i. Otomatik moda geçifl dü mesi ve LED i. Parametre de erlerini de ifltirme. Parametre ekran na girifl ve parametreler aras nda gezinme.. Pompalar manuel çal flt rma dü meleri. Pompa çal fl yor LED leri. Pompa ar za uyar LED leri Panel pompa say s na göre de iflir. Yukar daki pano üç pompal hidroforlara aittir. PERFORMANS TEST :, kw Elektropump Sabit Bas nç ( mss) Q (lt/sn).... Hm (mss) F (Hz) Y ll k Kullan m Oran (%) Girifl Gücü (kw) Standart F. nvertörlü Toplam Y ll k Enerji Tasarrufu Fark (kw)... Elektriksel Tasarruf (kwh / y l)...
4 Teknik Özellikler Seçim Kriterleri Seçim Yöntemi / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ç FT POMPALI / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Motor Gücü (HP), Motor Gücü (HP), Motor Gücü (HP), Su Girifl/Ç k fl (inç)* Su Girifl/Ç k fl (inç) / / / " / " / " / " / " / " / "" "" "" "" "" "" Su Girifl/Ç k fl (inç) / / / / / / " / " / " / "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" M.T. Ba lant (inç)** M.T. Ba lant (inç)** M.T. Ba lant (inç)** A rl k ALD (kg) ALDF (kg) ALDM (kg) A rl k ALD (kg) ALDF (kg) ALDM (kg) A rl k ALD (kg) ALDF (kg) ALDM (kg) Not: Boru çaplar galvaniz boruya göre verilmifltir. Plastik borular n iç çaplar, galvanize göre dard r. Plastik boru kullan lacaksa, galvaniz borunun iç çap n sa layan boyut kullan lmal d r. (*) Pompa üzerindeki su girifl ve su ç k fl çaplar eflittir. Fakat emifl tesisat bir boy büyük olarak çekilmelidir. Örne in; girifl ise emifl tesisat, olacak gibi. (**) MTMembranl bas nç dengeleme tank. Hidrofor belirlenirken çal flma aral pompa verim e risinin en üst noktas na gelecek flekilde seçim yap lmal d r. Tek pompal hidrofor yerine iki veya üç pompal hidrofor kullan labilir. Bu durumda büyük bir pompan n devreye girip ç kmas n n yarataca ses ve bas nç dalgalanmas olmaz, demeraj ak m azal r. Örne in m /saat debili tek bir hidrofor yerine, her pompas m /saat olan iki pompal veya her pompas m /saat olan üç pompal hidrofor seçilebilir. Çok pompal hidroforlar, koflullar uygunsa, yedek hidrofor gibi çal flabilir. Bunun için bir pompa devreden ç ksa bile di er pompa veya pompalar gereken debiyi verebilmelidir. Örne in; debi ihtiyac m /saat ise, her pompas m /saat debili iki pompal veya her pompas m /saat debili üç pompal hidrofor seçilebilir. Hidrofor seçiminde öncelikle flebeke gerilimi (trifaze/monofaze) gözönünde bulundurulmalıdır. Monofaze flebeke varsa monofaze motorlu modellerden seçim yapılmalıdır. Hidrofor seçimi için gerekli bas nç (Hm) ve gerekli debi (Q) de erlerinin bilinmesi gerekir. Hm ve Q nun bulunmas : Gerekli Bas nç = Hmin (mss) = h + Δh + h Hidroforun bulundu u yer ile en üst kullan m kat aras ndaki yükseklik (metre) Δh Tesisattaki armatür, su saati, kireçlenmifl boru gibi etkenlerden oluflan bas nç kayb. Δh, yüksekli in (h) %'si olarak kabul edilir. Δh =.h Tablo : Örnek Mekanlar çin Kifli Bafl na Su Tüketimi Yerleflim Tipi Konut Otel Hastane Okul Çocuk Yuvas Krefl K flla Lokanta Bahçe Sulama Araba Y kama Yerleflim Tipi Konutlar Oteller Hastaneler Okullar Çocuk Yuvalar K fllalar fl Merkezleri En üst kullan m yüksekli inde olmas gereken bas nçtan hareketle bulunan de er. Örne in;. bar bas nç için metre. stenen bas nç de iflirse bu de er de de iflir. Gerekli Debi = Q (m /saat) = Su Kullanan Kifli Say s x Kiflisel Günlük Tüketim x F/ Su kullanan kifli say s : Apartmanlarda = daire say s x her dairedeki kifli say s Otel, k flla ve hastanelerde = yatak say s Okul ve yuvalarda = ö renci say s fl merkezlerinde = toplam çal flan say s Kiflisel Günlük Tüketim (litre/gün) de eri Tablo 'den seçilir. F Efl Zamanl Kullan m Faktörü kullan c lar n ayn anda en yüksek su kullanma olas l n gösterir. Tablo 'den seçilir. Lavabolu Dufllu Küvetli Dufllu Küvetli daire daire daire daire daire daire üstü yatakl yatakl yatak üstü yatakl yatakl yatakl Kifli Bafl na Günlük Tüketim (lt/kifli), lt/m bir seferde lt/gün Tablo : Kifli Bafl na Su Tüketimi çin Eflzamanl l k Faktörü Faktör,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Seçim Örne i : katl ve daireli bir konut için hidrofor seçimi. Gerekli bas nc n hesaplanmas : h = ( kat+ kat bodrum) x, m (bir kat yüksekli i) =, m Δh =, x h =, x, metre =, metre. Gerekli Min. Bas nç = Hmin =, +, +=, mss=, bar. Daire Say s = Kifli Bafl na Günlük Tüketim = litre/gün (Tablo 'den seçildi). F Efl Zamanl l k Faktörü =, (Tablo 'den seçildi). Gerekli Debi = Q = xxx,/ Seçim Örne i : =, m /saat (Debi hesaplan rken, her dairede kifli yaflad varsay lm flt r.) Hidrofor Seçimi: Üstteki hesaplamaya göre, bas nç aral metre veya metre ve bu bas nç aral nda ortalama,m /saat debi verebilen / veya / modelleri seçilebilir. katl ve her kat nda oda bulunan bir otel için hidrofor seçimi. Gerekli bas nc n hesaplanmas : h = ( kat+ kat bodrum) x, m (bir kat yüksekli i) = m Δh =, x h =, x metre =, metre. Gerekli Min. Bas nç = Hmin = +, + =, mss mss = bar. Kifli Bafl na Günlük Tüketim = litre/gün (Tablo 'den seçildi). F Efl Zamanl l k Faktörü =, (Tablo 'den seçildi). = Q = oda x yatak x x, / Gerekli Debi =, m /saat (Debi hesaplan rken, her odada yatak oldu u varsay lm flt r.) Hidrofor Seçimi: Üstteki hesaplamaya göre, bas nç aral metre veya metre ve bu bas nç aral nda ortalama, m /saat debi verebilen / veya / ( aral için), / ( aral için) modelleri seçilebilir. NTERNETTEN KOLAY VE HIZLI SEÇ M adresinden ulafl lan seçim program ile h zla hidrofor seçimi yap labilir. Fiyat ö renilebilir. Teklif formu haz rlanabilir. S PAR fi NOTASYONU ALD... S / Pompa Say s Kademe Nominal Debi (m /saat) Pompa Gövde Çap (inç) S: Standart (trifaze) M: Monofaze F: Frekans Kontrollü Hidrofor Modeli
5 ALD Serisi Pompa E rileri ALD Serisi Pompa E rileri Genel E riler (%) (%) (%) Q (m /saat) Q (m /saat) Q (m /saat) (%) (%) (%) (%) Q (m /saat) Q (m /saat) Q (m /saat) Q (m /saat)
6 Boyutlar Membranl Bas nç Dengeleme Tank ve Seçimi H DROFORLAR ALD H DROFORLAR ALD H DROFORLAR ALD Ön görünüfller ALD modelledine aittir. ALDF ALDF ALDF /* /* /* / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /* /* /* / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /* /* /* / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A A B B A B *ALDM modeli için B B B C C C D D D H H,,,,,, H H,,,,,,,,,,, H H H H H,,,,,,,,,,,,,,,,, Tüm ölçüler mm'dir. Hidroforla birlikte mutlaka kullan lmas gerekir. Bas nçl su depolayarak pompalar n devreye girifl ç k fl say s n azalt r. Tesisatta oluflabilecek bas nç floklar n absorbe eder. Hidrofor setine dahil de ildir. litre ve üzeri tanklarda manometre bulunur. Manometreden hidrofor çal fl rken tesisattaki suyun bas nc izlenebilir. Tank n içindeki su boflalt l rsa manometre tanktaki havan n bas nc n gösterir. Tank n iflletme bas nc pompan n kapal vana durumunda verece i bas nca eflit veya bu de erden fazla olmal d r. TANK SEÇ M Tank hacmi (Vtanklt) afla daki formülle bulunur: Qmax Pmax Pmin ΔP a Vtank =, x Qmax x (Pmax +) ΔP x a Pompan n sisteme verebilece i maksimum debi veya kullan m yeri için gerekli pik debi (lt/saat) Sistemdeki maksimum bas nç (bar). Konut uygulamalar nda, bas nc n minimum bas nçdan bar yüksek olmas yeterlidir. Sistemdeki minimum bas nç (bar). De er bilinmiyorsa, formülle hesaplan r. Bas nç fark (Pmax Pmin). Pompa motorunun saat içerisinde izin verilen maksimum durmaçal flma (flalt) say s (say saat). DO RU MONTAJ (Bay nd rl k Bakanl Birim Fiyat ve Tarifleri Kitab nda bu say, kw a kadar motorlar için max. defa/saat, kw üzerindeki motorlar için max. defa/saat olarak verilmifltir.) Vtank minimum tank hacmidir. Bu de erden daha büyük tank kullan labilir. Tank hacmi büyüdükçe; sudaki bas nç dalgalanmas azal r, hidrofor un devreye girifl ç k fl sesleri azal r, motorun ömrü uzar, enerji sarfiyat düfler. Su tüketim debisinin, sosyal kullan ma göre daha standart oldu u endüstriyel uygulamalarda ise daha küçük tank seçilebilir. Hidrofora alt seviyeden emifl yapt r lmamal d r. Depo hidroforun yan nda ve ayn seviyede olmal d r. Hidrofor do rudan flehir flebekesine ba lanmamal d r. Pompalar n su emiflinde zorlanmamalar gerekir. Bu nedenle, hidrofor emifl çaplar kesinlikle küçültülmemelidir. Tek pompal hidroforlarda pompa su girifl de erinden bir boy büyük, iki veya üç pompal hidroforlarda ise emifl kollektörü çap nda emifl tesisat çekilmelidir. Plastik borular n iç çaplar galvaniz boruya göre daha dard r. Plastik boru kullan lacaksa, galvaniz borunun iç çap n sa layan boyut kullan lmal d r. Hidrofor kaidesi ses yapmamas için (mümkünse lastik takozlar üzerinde) yere sabitlenmelidir. Tesisat yükü hidrofora tafl t lmamal d r. fiehir Suyu Girifli fiamand ra cm Çekvalf Seçim Örne i: katl, daireli bir konut için gereken membranl tank hacmi ve bas nc n n bulunmas. Qmax Pmax ΔP ÖRNEK H DROFOR TES SATI Su Deposu Seviye Flatörü Min. Seviye a Maks. Seviye =. lt/saat (Bkz. Hidrofor seçimi, örnek ) = bar = veya bar al nabilir. bar kabul edelim. = olarak alal m. Vtank =, x. x (+) =, lt. (x) litrelik tank seçilebilir. ALDF tank seçimi için yukar daki hesapta bulunan tank kapasitesi, ile çarp lmal d r. ~ cm cm Taflkan Drenaj Hidrofor Pislik Tutucu Bina Tesisat na Ç k fl Çekvalf Kontrol Muslu u Bas nç Dengeleme Tank
ALD S/F Serisi Hidroforlar Alarko Hidroforlar Genifl Ürün Yelpazesi Maksimum 1 m /saat debi, bar bas nca kadar, de iflik koflullara ve gereksinimlere cevap verebilecek genifl ürün model ve kapasite aral