HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU - PDF
Download "HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU"
1 HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU
2 TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1% 6. Pil ömrü: 1 yıl (2xAA) ÖLÇÜLER Termostat boyutları: 134 mm x 94 mm x 28 mm
3 GÖSTERGE VE TUŞLAR
4 SICAKLIK KALİBRASYONU HT-02 HP Oda termostatında kullanılan sıcaklık sensörü çok hassas olduğundan, yaşama mekanınızda başka bir termometreniz varsa ve bu termometre ile oda termostatınızın aynı sıcaklık değerini göstermesini istiyorsanız, Oda termostatınızı kalibre etmeniz gerekir. Termostatınız açıkken, Mod О tuşuna 3 sn. basınız. Görmek istediğiniz sıcaklığa kadar + ve tuşlarıyla sıcaklık farkını düzeltiniz. Mod О tuşuna basak menüden çıkınız. GÜNLÜK ve HAFTALIK PROGRAM HT-02 HP Oda termostatında, KONFOR ve EKONOMİ modlarına ait sıcaklık değerlerini ayrı ayrı ayarlayıp, bu sıcaklık değerleriyle 12 açma 12 kapatma olmak üzere, bir saat aralıklarla 24 kez program günlük program yapabilirsiniz. Ayrıca haftanın her günü için farklı programlar yapabilirsiniz. Uzun süreli evde olmadığınız zamanlar için TATİL modunu kullanabilirsiniz. SAAT ve MOD AYARLARI HT-02 HP nin SET tuşuna 3 sn. süreyle basınız. İlk adımda, dakika ayarı ekrana gelecektir. + ve tuşlarıyla dakika ayarını yapınız ve SET tuşuna basarak ikinci adıma geçiniz. İkinci adımda, saat ayarı ekrana gelecektir. + ve tuşlarıyla saat ayarını yapınız ve SET tuşuna basarak üçüncü adıma geçiniz. Üçüncü adımda, ekran sağ üst köşesinde haftanın gününü gösteren 1 belirecektir. + ve tuşlarıyla günü seçip SET tuşuna basarak dördüncü adıma geçiniz. Dördüncü adımda, TATİL MODU sıcaklığı değeri belirecektir. Dilerseniz, + ve tuşlarıyla sıcaklığı ayarlayıp SET tuşuna basarak beşinci adıma geçiniz. Beşinci adımda, EKONOMİ MODU sıcaklığı değeri görünecektir. + ve tuşlarıyla istediğiniz değere ayarlayıp SET tuşuna basarak altıncı adıma geçiniz. Altıncı ve son adımda, KONFOR MODU sıcaklığı değeri görünecektir. + ve tuşlarıyla evde bulunduğunuz zamanlarda olmasını istediğiniz sıcaklık değerini ayarlayıp SET tuşuna basıp, menüden çıkınız.
5 Bu işlemler sonunda, saat ve mod sıcaklık değerleri ayarlanmış olacaktır. Haftalık program kullanılması istenmediğinde, Mod О tuşuna basarak Tatil, Ekonomi ve Konfor modlarını ayrı ayrı seçebilir ve cihazınızın bu modlardan herhangi birinde MANUEL olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. HAFTALIK PROGRAM PRG tuşuna 3 sn. bastığınızda, zaman dilimindeki 0 nolu bölüm yanıp sönmeye başlayacaktır. Aynı anda ekranın sol üst tarafında 00:00h ibaresi belirecektir. SET tuşuna basarak, günün ilk saati olan 0 zaman diliminde cihazımızın hangi modta olmasını istiyorsanız ( Ekonomi veya Konfor ) birini seçiniz, cihazınızın seçtiğiniz modta ne kadar süreyle çalışmasını istiyorsanız o zaman dilimine kadar + tuşuna basarak ilerleyiniz. Modu değiştirmek istediğiniz zaman dilimine gelince SET tuşuna basarak modu değiştiriniz. Günün hangi zaman diliminde hangi modta kalmak istiyorsanız + tuşuyla ilerleyip SET tuşuyla ayarlayabilirsiniz. Günün son saati 23 te + tuşuna basıldığında bir sonraki güne geçersiniz. 23 ten önce bir sonraki güne geçmek isterseniz PRG tuşuna basınız. Haftanın günlerinde 1 Pazartesi yi, 7 Pazar ı temsil etmektedir. MOD SEÇİMİ Mod О tuşuna her basıldığında çalışma modu değişir. Haftalık program modundan çıkmak için, mod tuşuna basarak KONFOR, EKONOMİ veya, TATİL modlarından birini seçip, seçtiğiniz modta kalabilirsiniz. Bu modlardan çıkıp HAFTALIK PROGRAMA dönmek için, tekrar Mod О tuşuna basınız.
6 MONTAJ ve PİL DEĞİŞTİRME Duvar askısını aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, alt kenardaki vidalarını sökerek ayırınız. Plakayı duvara sabitledikten sonra, kablo bağlantısını yapıp tekrar vidalayınız. Termostatın ideal asma yüksekliği yerden 1,5 m. olup, termostatınızı mümkün olduğu kadar, kapı ya da cam kenarı gibi hava akımından etkilenecek yerlere, dış duvara ve sıcaklık yayan cisimlerin yakınına monte etmeyiniz. 2 adet Alkalin pili şekilde görüldüğü gibi pil yuvasına yerleştiriniz. Yerleştirme sırasında pil yönlerinin doğru olmasına dikkat ediniz. Pil değiştirirken iki pili aynı anda değiştiriniz. Pil değişimi sırasında programlanmış olan bilgiler cihaz hafızasından silinebileceğinden, yeniden programlama yapmanız gerekebilir. Bitmiş pillerinizi bunun için ayrılmış olan çöp kutularına atınız.
7 ISITMA BAĞLANTI ŞEMASI SOĞUTMA BAĞLANTI ŞEMASI
ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu
KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER
KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl
Işık Akısı Ölçüm Cihazı
Işık Akısı Ölçüm Cihazı TES-133 KULLANIM KILAVUZU Kutu içerisindeki CD: Bilgisayar Yaz l m ve Protokol 133 ZERO RATIO ZERO MAX MIN AVG TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. İÇİNDEKİLER Başlık Sayfa 1. GİRİŞ...1
Kullanıcı başvuru kılavuzu
RHBH04CB RHBH08CB RHBH11CB RHBH16CB RHBX04CB RHBX08CB RHBX11CB RHBX16CB Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel güvenlik önlemleri 2 1.1 Dokümanlar hakkında... 2 1.1.1 Uyarı ve simgelerin anlamları... 2
GNT-406 NEM VE SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU
GNT-406 NEM VE SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT 406 BAĞLANTI ŞEMASI 2 GENTEK ELEKTRONİK GNT 406 KULLANIM KILAVUZU GNT 406 ısı ve nem sensörüne bağlı kontroler ve timer özelliği taşımaktadır.
TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ
TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ ANADOLU ELEKTRONİK ELEKTRONİK OTOMASYON - BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Kümes Otomasyonu -Güvenlik Alarm ve Kamera Sistemleri İmalat ve Servis Hizmetleri info@aelektronik.com
TRIFAZE STATİK REGÜLATÖR TEKNİK ÖZELLERİKLERİ VE KULLANIM, KURULUM KLAVUZU
IFAZE STATİK REGÜLATÖR TEKNİK ÖZELLERİKLERİ VE KULLANIM, KURULUM KLAVUZU 1 IFAZE STATIK REGÜLATÖR ARKA VE ÖN GÖRÜNÜMÜ 2 ELEKONİK KART VE THYRISTOR-MODULE SOĞUTUCU BAĞLANTISI 3 STATIK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ
DH E RT2 / BW (MCD5-1999-SLP3) Kullanım Kılavuzu
67430 05/15 (HKT) DH E RT2 / BW (MCD5-1999-SLP3) Kullanım Kılavuzu www.schlueter-systems.com İçindekiler Menüye Genel Bakış............. 3 Giriş...................... 4 Başlangıç Sihirbazı 1/2..........
@. BÖLÜM. Çalışma bölümü
@. BÖLÜM Çalışma bölümü İÇİNDEKİLER @. Çalışma bölümü. ÇALIŞMA PANELİNİN HER BÖLÜMÜNÜN ADI... @- () Gövde... @- () Genel olarak kullanılan düğmeler... @-. DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMEL ÇALIŞMASI... @- 3. BAĞIMSIZ
RC4-2. Kullanıcı talimatları RC4-2 uzaktan kumanda
RC4-2 Kullanıcı talimatları RC4-2 uzaktan kumanda Uzaktan kumanda ve bu kullanıcı talimatlarında gösterilen diğer parçalar elinizdekilerle aynı görüntüye sahip olmayabilir. Gerekli görülen her türlü değişikliği