Öncelikle bu konuyla ilgili ne Zart Forum da nede burda bir başlık bulamadığımdan konu açmak zorunda kaldım.
Evde su ısıtma için 7000 wattlık elektrikli sohben kullanıyorum.
yazın hadi neyse ama kışın elektriği hakikaten kökletiyor.
Bende 80 litrelik bir termosifon var. Bu termosifonun içine ikinci el 7000 btu bir iç ünite yerleştirip su ısıtma yapılırmı? İç üniteyi plastiklerinden dikkatlice ayırıp, elektronik kart hariç, iç üniteyi serpantinleriyle beraber deneme amaçlı termosifona yerleştirsek?
Kendi rezistansı ile ısıtmaya kalktımmı aylık sadece bu meret tek başına 100 tl civarında yakıyor.
Detaylar konusunda yardımcı olabilirmisiniz ustalar? Mümkünmüdür? detaylar ne olmalı?
(03/08/2015, 01:25)rotasiz_45 Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Herkese selamlar..
İç ünite elektronik kartı, sensörler vb. ile fan motoru, nemi hele ki suyu hiç sevmez. Suya çok uzak tutmak lazım. Mesafeyi açmak elzem.. Bunun hallolması lazım.
İç ünite serpantinini soğuk suya koyduğunda, direk sıvı teması olacağı için, çok hızlı ısı transferi olacak. Dolayısı ile, klima nominalde değil, maksimuma yakın kapasitede çalışacak. Enerji sarfı maksimum kapasitede olacak. Yani COP çok düşecek. Yani klima B hatta kışın C sınıfına iner. Suyun ısısı zamanla yükseldikçe ekonomi artar, daha verimli olur..
Ayrıca, diyelim ki zaman içinde ısıtmayı sağladık, bu sefer suyun aşırı ısınması, kazanın-hattın patlaması tehlikesine karşı da, KESİCİ türü bir önlem geliştirmek lazım. Bunu da klimaya uyarlamak lazım.
Günaydın. Ben aslında invertör değilde, sabit hızlı bir klima ile yapmayı düşünmüştüm. Bu durumda tüketim yinede abes bir şekilde artarmı?
Evet sensörler kart vs. herşey iç üniteden ayrılarak yapmayı düşünüyordum.
Bu işin astarı yüzünü geçer . Maceraya gerek yok desem yanlış anlarsınız. Çinli yapmış komple alıp takacaksın..Ben bile çok düşünüyorum.Hatta yapıyorum da ,ama dediğim gibi rantabıl değil. Bir ara buraya koyayım resimleri..
Bu en basit şekli ile soğutma çevrimi.
Bu da makinenin tüm elemanları ile çalışma prensibi
Buda ısı pompasının şematik tasarımı
Bu bizim yaptığımız 7 kw kapasiteye sahip plaka eşanjörlü,60 litre krom tanklı Split tarz Chiller .
Plaka eşanjör 1000 TL
Krom tank 750 TL
krom kademeli pompa Gurunfoss 1000TL civarı
Expansion valf 250 TL
Dış üniteye basınç kontrollu fan devir inverter 250 TL
Flow swich 200 TL
Bunlar sadece ilave malzemeler. Bunun yanında 24 000 btü dış üniteye yapılan gerekli tadilatlar.
Bu sistemi otomasyon için Dixell dijital termostat ve pano en az 300-500 TL..
Bu sistemde soğutma yaptığımız için defrost yok. Defrost da işin içine girerse işin rengi değilşir. Mevcut klima kontrol sistemi ile su ısıtması yapamazsınız. Oda ısısı max. 30 derece ayarlı.Su 30 derce olamaz. Ve klimalar +20 derecenin üzerindeki dış hava sıcaklıklarında ısıtmada çalışamaz.
Şuan hobi amaçlı, zaman bulup ara ara devam ettiğim bir projem var.
Gün ısı tankı kullanıyorum. Sırf bu iş için ayrı bir gün ısı yaptım, bahçeye kurdum.
Gün ısı bağlı,
Rüzgar türbini ve güneş paneli hibrit kullanıyorum.
24 volt DC şarj kontrol ve fazla enerjiyi harcamak için dump-load var.
Gün ısı tankı içinde 24 V çalışan DC ısıtıcı koydum.
Pic programlama yapmaya çalışıyorum, suyun aşırı ısınmasında akım kesici ve dump load a by-pass için.
Kullanılan unsurlar farklı, ancak maç aynı.. Suyu ısıtmak, ÖZELLİKLE KIŞ MEVSİMİ için.
Yazın zaten gerek yok.. Mis gibi ısınıyor zaten.
İşi hobi amaçlı yapmak isteseniz iş basit 250 TL ye bir tane plaka eşanjör alın. iki ucuna bakır boru kaynatın.Diğer tarafı da bir pompa vasıtası ile sıcak su tankının içindeki suyu sirküle ettirin. bakır borulara klimanın dış ünitesinden gelen boruları girin çıkın. Alın size ısı pompası.İster kullanım suyu istese ısıtma için sıcak su elde edin.
Temiz su için pirinç pompa
(03/08/2015, 13:39)mbirol Nickli Kullanıcıdan Alıntı: İşi hobi amaçlı yapmak isteseniz iş basit 250 TL ye bir tane plaka eşanjör alın. iki ucuna bakır boru kaynatın.Diğer tarafı da bir pompa vasıtası ile sıcak su tankının içindeki suyu sirküle ettirin. bakır borulara klimanın dış ünitesinden gelen boruları girin çıkın. Alın size ısı pompası.İster kullanım suyu istese ısıtma için sıcak su elde edin.
Klima ile kışın gayet entegre ve düzgün çalışır.
Bunun için, borulama mesafesi limitini aşmadan ve boru kesit alanını daraltmadan (klima sıcak akışkanına blokaj yapmamak için!), bir de ev klima ihtiyacının bir tık üstü kapasitede klima alınır ise mis gibi olur, ki fazla kapasite su ısıtmada kullanılsın..
Yurtdışı sitelerde solar destekli klimalar var satılıyor. 10 lu hatta 20 li COP, EER değerlerine ulaştığı not edilmiş.
Bu hibrit sistemler hakkında fikriniz nedir?
Yani, klima yazılımı farklıdır herhalde?
Bizim millet (servisler) daha doğru düzgün bir klima montajını yapıp devreye almakta zorlanıyor, sanırım bunun işçiliği daha kompleks ve uzmanlık istiyor gibi..
Güneş enerji sistemli klimalar daha gelişmesi ve fiyatlarının alınabilir olması gerekiyor. Bu konuyu işledik forumda.