1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. - PDF
2 ÇALIŞTIRMA 1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. 3- Hidrofor emme hattındaki vanayı tamamen açınız. Pompanın hava alma tapasını açınız. Eğer hidroforunuz bir depodan emiş yapıyorsa ve su seviyesi hidrofordan yukarıda ise bir süre sonra buradan su gelecektir. Şayet hidrofor bir kuyu ya da sarnıçtan emiş yapıyorsa ve su seviyesi hidrofordan daha aşağıda ise buradan su doldurunuz ve tapayı sıkıca kapatınız. 4- Enerjisini vererek hidroforunuzu çalıştırınız. Pompaların üzerindeki ok yönünde döndüğünü kontrol ediniz. Hidroforun basınç değerinin yükseldiğini ve "stop" değerine gelince otomatik olarak durduğunu göreceksiniz. Daha sonra basma hattındaki vanayı açınız, manometredeki basınç düşecek ve hidrofor tekrar devreye girecektir.
3 SU TESİSATI BAĞLANTISI 1- Hidrofor dış etkilere mağruz kalmayacak şekilde korunaklı bir mahale, rezerv su deposunun hemen yakınına monte edilir. 2- Hidrofor mutlaka rezerv su deposundan emiş yapmalıdır, doğrudan şehir şebekesine emiş bağlantısı kesinlikle yapılmamalıdır. 3- Hidrofor su tesisatı bağlantısı yukarıdaki şemada prensibe uygun olarak ehil bir tesisatçı tarafından yapılmalıdır. 4- Emiş hattı borusu uygun çapta, mümkün olduğunca düz ve kısa olmalı, emiş hattında fazla bağlantı parçası kullanılmaktan kaçınılmalıdır. 5- Hidrofor emişi su deposuna bir vana ile bağlanmalı, bütün bağlantılar kesinlikle sızdırmaz olmalıdır. 6- Hidrofor kuyudan ya da sarnıçtan emiş yapıyorsa, her pompa için ayrı emiş borusu, ucunda emiş borusu çapından bir büyük dip klapesi kullanılmalıdır. 7- Hidroforu söküp takabilmek için giriş ve çıkış kısmına birer vana takılması gereklidir. 2
4 ELEKTRİK BAĞLANTISI 1- Hidroforunuzun elektrik tesisatını ehil bir elektrikçiye yaptırınız. Bağlantı sırasında gerilim ve akım ölçümü yapılması iyi olur. Kullanılan kablo kesitleri uygun olmalıdır. 2- Hidroforun elektriksel bağlantısı elektrik panosuna olacaktır. 3- Elektrik motoruna doğrudan elektrik vermeyiniz. 4-Trifaze bağlantılar yanlış yapılırsa pompaların güvenliği açısından faz koruma rolesi devreye girerek pompaların çalışmasını engeller. Bu durumda faz uçlarının yerleri değiştirilmelidir. 3
5 ÖN PANEL TANIMI 4
6 AYARLAR Tüm ayarlara yukarıdaki tuşlarla yapılır. Yukarıda ki görünüm normal çalışma görünümü olup I-2 yazan display hangi motor çalışıyor ise hareketli daire şekli alır.ayarlara girmek için SET tuşuna 1 sefer basın. I-2 kısımda PI-A çıkacaktır. PI-A 1.motor ayarları içindir.aşağı okla gidildiğinde P-2A (2.motor ayar menüsü), Cnt-A ( Genel ayarlar menüsü) ve Er-A geriye dönük son 20 arıza kodlarına ulaşılır. SET butonuna basın.karşınıza aşağıda ki ekran gelecektir.bu ilk PI_A 1.motor ayar giriş menüsüdür. 5
7 Tekrar SET e basıp menünün içine girilir ve aşağıda ki ekran çıkar.bu 1.pompanın üst akım ayarıdır.. Ayarı değiştirmek için SET tuşuna basın şifre soracaktır.yukarı ok ile 53 yazıp SET bastığınızda aşağı yukarı oklarla motor nominal akımını girebilirsiniz. Şifre soran ekran aşağıdaki gibidir. 6
8 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 MOTOR 1 NOMİNAL AKIM GİRİŞİ.Motor çalışma akımını aşağı yukarı butonlarla 0,5A üstüne ayarlayın ayar bittikten sonra SET tuşuna basın. PII ayarı bittikten sonra aşağı ok ile PI2 üzerine gelip SET butonuna basın. Alt akım ayarı flatör ve SSR kullanılmayan yerlerde önemlidir ve doğru ayarlanmalıdır.öncelikle pompanın yüksüz çektiği akımı bilmek gerekir. Bunun için büyük motorlar nominal akımı 0,60 ile çarpıp ( nominal akım 10 ise alt akım 0,60) yapıldığı gibi en doğru ayar motor çalışırken emiş vanasını kapatıp akımın nereye kadar düştüğünü görmek gerekir. 6 Ampere kadar düşen bir motoru 6,2 ye ayarlamanız bir daha flatör,ssr kullanmanıza gerek bırakmayacağı gibi,hava yapmış bir pompanın ısınmadan yanmasınıda önlemiş olursunuz. AKIM HİSTERİSİZ AYARI. Fabrika ayarını değiştirmeyiniz. RESETLEME ZAMANI. Bu sistem kendini genel ayar menüsünde tespit edilen adet kadar otomatik resetleme yapar. PI4 de akımdan dolayı arızaya geçen motorun ne kadar zaman sonra resetleneceğini belirlemenize olanak sağlar. (Sn) TERMİK AÇMA ZAMAN AYARI. Alt yada üst akım ayarlanan sınırlar aşıldığında motoru durdurma zaman ayarı. (Sn) 3 sn ayarlidir, bu süreyi uzun tutmak pompanıza susuz çalışmada zarar verebilir. TORK YADA SIKIŞMA AKIM AYARI. Pompanın herhangi bir sebepten sıkışıp zorlanmaması için (taş,sert cisim,bloke olma vs) durumlarda nominal akımın %25 çekerse sistem hemen durur ve bu arıza otomatik resetleme dışında kalır. %25 fabrika ayarıdır değiştirilebilir. POMPA YAŞLANMA ZAMANI. Bu pompanın ne kadar süre ile çalıştığını gerçek zaman saatli olarak saat olarak takip etmenize olanak verir. 7
9 1.Pompa ayarı bitmiştir.ikinci pompa ayarı içinde ESC tuşuna 1 sefer basıp ALT ok ile P2_A üzerine gelip SET tuşuna basmanız yeterlidir. Karşınıza çıkacak ekran 1.pompa ayarı ile aynıdır. Sadece kodlar P21 den başlar ve P27 kadar devam eder. Ayarları burdada değiştirmek gerektiğinde şifre yazılmalıdır. GENEL AYARLAR MENÜSÜ ne girmek için P2_A dan çıkarken ESC tuşuna 1 sefer basın ALT ok ile Cnt_A üzerine gelip set tuşuna basın.karşınıza çıkacak sayfa açılımları aşağıdaki gibidir. C.1 ÜST VOLTAJ AYARI. 420V. Ayarlıdır, değiştirmek için aşağı yukarı oklarını kullanın ve SET e basın. C.2 ALT VOLTAJ AYARI. 320V ayarlıdır " " " " C.3 VOLTAJ HİSTERİSİZ AYARI. Ayar gerekli değildir 5V set edilmiştir. C.4 VOLTAJ RESETLEME ZAMANI. Ayarlanan değerler dışına çıkıldığında otomatik resetleme bekleme süresi. C.5 VOLTAJ AÇMA ZAMANI. Ayarlanan değerler dışına çıkıldığında devreden çıkma zamanı C.6 SIVI SEVİYE RESETLEME ZAMANI. Susuz kalmadan dolayı oto resetleme zamanı C.7 SSR AÇMA ZAMANI. Depo yada kuyu susuz kaldığında açma zamanı (Sn) C.8 YAPRAKLAMA ZAMANI. Pompaların ani aç kapalarını önlemek için geciktirme zamanıdır. Start alan pompa bu süre kadar bekler devreye girer ve start bittikten sonra bu süre sonunda durur.(sn) C.9 EŞ YAŞLANDIRMA ZAMANI. Pompalar arasında eş yaşlanma zamanıdır. 60Dk.fabrika ayarıdır. C.10 ŞALT SAYISI SINIRLAMA. Pompaların 1 saatte devreye girip çıkma sayılarını sınırlama sayısını belirler. C.11 DEMERAJ AKIM ZAMANI. Demeraj süresini değiştirme imkanı verir. 0,2sn fabrika ayarıdır. C.12 OTO RESET. Arıza durumlarında kendini resetleme sayısını belirler. PI4-P24 zamanını bekler ve set edilen değerde resetler. 8
10 C.13 TEK BASINÇ ŞALTER SEÇİMİ. Burda ki (0) değerini (1) yaparsanız sistem tek basınç şalteriyle 2.pompayı C.14 de ayarladığınız zamanda devreye sokar ve birlikte devreden çıkar C.14 Tek basınç şalterli seçimde 2.pompanın devreye girme zamanı. (Sn) C.15 OTOMATİK TEST SEÇİMİ. Burdaki değer (0) (1) yapılırsa sistem otomatik testli olur. C.16 OTOMATİK TEST BEKLEME ZAMANI. (SAAT) Son çalışmadan itibaren teste ne kadar zamanda girmesini ayarlamanızı sağlar. C.17 TEST SÜRESİ. Testte kalma zaman ayarı. (sn)c.18 SELENOİD VALF ZAMANI. Ayarlanan test zamanına gelmeden önce devreye girer ve TEST bitmeden devreden çıkarma zamanıdır. Ayar 5 yapıldıysa Testte başlamadan 5 saniye önce selenoid açılır ve test bitmeden 5 saniye önce selenoid valf devreden çıkar. C.19 Yapılan tüm ayarlarınızı fabrika ayarı olarak atayabilirsiniz ve tekrar bu ayarlara geri dönebilirsiniz. Tüm ayarlarınız bittikten sonra C.19 parametresinde SET tuşuna basıp Üst ok ile 44 yazıp SETe basarsanız tüm ayarlarınız fabrika ayarı olur. Bu ayarlara geri dönmek içinde C.19 parametresinde iki sefer SET tuşu na basmanız tüm ayarlarınızı geri getirmeyi sağlar. 9
12 ÜRETİCİ FİRMA / SERVİS İSTASYONU ALFEN MAKİNA ve ARMATÜR SANAYİ A.Ş. İstanbul Deri Organize Yan Sanayi 3 Nolu Giriş YB-17 No:22 Orhanlı Tuzla İstanbul Tlf: 0216/ Pbx Fax: 0216/
Paket Hidroforlar Montaj, İşletme, Servis, Bakım Kılavuzu
Paket Hidroforlar Montaj, İşletme, Servis, Bakım Kılavuzu Sayın Müşterimiz, Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu hidroforu doğru bir şekilde kullanmak için kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu
MARİN TİPİ AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GPS ENDÜSTRİYEL GÜÇ SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş.
MARİN TİPİ AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GPS ENDÜSTRİYEL GÜÇ SİSTEMLERİ SAN.TİC.A.Ş. Osmangazi Mh. Limni Sk. No: 1 Kıraç - Esenyurt - İstanbul Tel: 0212 577 22 43 Faks: 0 212 549 32 39 info@gpsendustriyel.com.tr
DRAGON SERİSİ HALI ÇIRPMA
DRAGON SERİSİ HALI ÇIRPMA MAKİNALARI 2500/3300/4200 MODELLERİ KULLANIM KLAVUZU İÇİNDEKİLER 1- ÜRÜN TANITIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER 2- TAŞIMA VE YERLEŞİM 3- ELEKTRİK 4- MAKİNAYI DEVREYE ALMA, UYARILAR VE