Download "ABC ENSER OTOMASYON VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ SAN VE TİC. A.Ş."
1 OTOMASYON VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ SAN VE TİC. A.Ş. Osmangazi Mah. Battalgazi Cad No: Samandıra/Sancaktepe/ İSTANBUL TEL: FAX:2 1. ASENKRON MOTORLARIN YAPISI 1.1 ASENKRON MOTORLARIN ÖNEMİ Asenkron motorlar (Endüksiyon motorları) endüstride en fazla kullanılan motorlardır. Asenkron motorların devir sayıları yükle çok az değişir, bu motorlar sabit devirli motorlar sınıfına girerler. Fakat Asenkron motorlar kullanıcıya birçok avantaj sağlamaktadır. Örneğin; 1- Daha ucuz olması 2- Bakıma az ihtiyaç duymaları, 3- Çalışmaları sırasında elektrik arkı meydana gelmemesi bunlardan birkaç tanesidir. Asenkron motorlar STATOR ve ROTOR olmak üzere iki kısımdan meydana gelmektedir. STATOR Stator asenkron motorun duran kısmıdır. 0,4 0,5 veya 0,8 mm kalınlığında silisyum demir saçlar özel kalıplarla preste basılır. Stator nüvesindeki oluklara üç fazlı stator sargıları yerleştirilir. ROTOR Asenkron motorun dönen kısmına ROTOR denir.. Kısadevreli rotorlu (sincap kafesli rotor) ve sargılı rotor (bilezikli rotor) olmak üzere iki çeşit rotor vardır. 1.2 KISA DEVRELİ ROTORUN DÖNDÜRÜLMESİ Asenkron motorlar (Endüksiyon motorları). Üç fazlı stator sargılarına şebekeden 3~sinüsoidal EMK ler uygulanınca, sargılardan geçen üç fazlı sinüsoidal akımların döner alan meydana getirir Döner alan ortadaki kısadevreli rotorun çubuklarını keserek çubuklarda EMK ler indükler, kısadevreli rotor çubuklarından indüklem akımları geçer. Döner alan rotoun kutuplarını etkileyerek rotoru saat ibresi yönünde döndürürler. 23 Asenkron motorda oluşan döner alan hızı, senkron hıza eşit olup, statora uygulanan gerilimin frekansına bağlıdır. Rotor da kaymaya bağlı olarak döner alanı izlediğine göre, stator frekansının kontrol edilmesi ile rotor hız kontrol edilebilir. 1.3 ASENKRON MOTORLARA YOLVERME Kısa devre rotorlu asenkron motorlar ilk kalkınmalarında, sekonderi kısa devre edilmiş bir transformatöre benzedikleri için, normal akımlarının 4-6 katı akım çekerler. Bilhassa büyük güçlü asenkron motorlar direkt olarak yol verildiklerinde ilk kalkınmada çekecekleri büyük kalkınma akımları, enerji iletim hatlarında düşen gerilimin artmasına neden olur. 34 2. ASENKRON MOTOR YOLVERME ÇÖZÜMLERİ 2.1 DİREKT YOLVERME Aşırı kalkış akımı, (nominal akımın 8 misli), Mekanik ve elektriki zorlanmalar (koç başı), Şebekedeki elektriki zorlanmalar KALKIŞ GERİLİMİ Nominal gerilimi tamamı (100% Un) kalkış esnasında uygulanır KALKIŞ AKIMI KALKIŞ MOMENTİ Kalkış Momenti (M start) - Nominal değerinin % Mn Max Moment (Mmax) - Nominal değerinin 220% Mn kadar erişebilir 45 2.1.4 KALKIŞ SÜRESİ Kalkış Süresi : Yüksek hızlanma momenti, motor devrinin ani olarak artmasına neden olacağından genelde bu sure 1 sn den daha az bir süredir AVANTAJLARI Kompakt ve düşük maliyet DEZAVANTAJLARI Yüksek kalkış akımı nominal değerin % In arasında değişmekte. Buda ani gerilim düşümlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Yüksek kalkış momenti gerektirmesi ( % Mn ) arasında olmakta bunun sonucunda ise mekaniksel zorlanmalar meydana gelmektedir. Direk yolverme esnasında çekilen akım; Direk yolverme esnasında oluşan mekanik şoklar; 56 2.2 YILDIZ ÜÇGEN YOLVERME Yüksek geçiş akımı (nominal akımın 3 misli), Mekanik ve elektriki zorlanmalar (koç başı), Motora çift besleme kablosunun gitmesi, ek kontaktör kullanılması KALKIŞ GERİLİMİ Yıldız bağlantıda nominal gerilimin (58% Un), Üçgene geçildiğinde gerilimin tamamı (100% Un) uygulanmaktadır KALKIŞ AKIMI : 250% In olup, akım gerilimin karesine bağlı olarak azalacaktır KALKIŞ MOMENTİ :Gerilimin karesi ile orantılı olarak kalkış momenti azalacaktır. Bu gerilim kalkış süresi boyunca sabit kalacaktır. M start Y = (0.58)2 x M start (DOL) = 0.33 x M start (DOL 67 2.2.4 KALKIŞ SÜRESİ Düşük kalkış momentine bağlı olarak kalkış süresi artmıştır AVANTAJLAR Basit, küçük boyutlarda, üşük güçlerde pahalı olmayan bir çözüm ve direkt yolvermeye oranla düşük kalkış akımı olması DEZAVANTAJLAR Ayarlanamayan kalkış karakteristikleri Mümkün olabilecek Yüksek anahtarlama akımı ve moment ( pahalı ve kapalı geçiş) Açık çevrim Opsiyon özellikleri taşımamaktadır Motor koruma parametrelerini içermemektedir. Motora 6 kablo bağlantısı yapılmaktadır. Yıldız Üçgen yolverme esnasında çekilen akım; 78 2.3 BİLEZİKLİ ASENKRON MOTOR KULLANIP DİRENÇLER İLE YOLVERME Yoğun bakım gerektiren pahalı asenkron motor kulanılması İşletmede yaşanan bilezik fırçaları kaynaklı sorunlar, Direnlerde enerji israfı 2.4 YUMUŞAK YOL VERİCİLER Kalkış ve duruşlarda akım kontrolüne olanak sağlayan yük ve motordaki akımdan kaynaklanan şokları ortadan kaldıran, motor koruma özelliklerine sahip çözüm. 2.5 HIZ KONTROL ÜNİTESİ İLE YOLVERME Frekans konvertörü, sincap kafesli asenkron motorun hızını kademesiz olarak ayarlayan güç elektroniği komponentlerinden oluşan cihazdır. 89 3. YUMUŞAK YOLVERİCİ İLE YOLVERME 3.1 Kalkış ve duruşlarda akım kontrolüne olanak sağlayan yük ve motordaki akımdan kaynaklanan şokları ortadan kaldıran, motor koruma özelliklerine sahip çözüm 3.2 AVANTAJLARI Yumuşak ve düzgün kalkış ve duruşu temin etme Ağır şartlarda çalışmaya uygun tasarım (50oC ortam sıcaklığı) Solcon a özel yol verme ve durdurma özellikleri İleri seviyede motor koruma özellikleri Diesel Generatör ile kalkış Bakım gerektirmeyen, elektronik yapı Güç elektroniği komponentlerinin durumunu gösteren indikatörler, Solid state hareketli bir parçası olmadığı için bakım gerektirmez Opsiyonel özellikler, RS-485 haberleşme Analog giriş ve çıkış Termistör girişleri Demeraj akımını azaltma ve mekanik darbeleri engelleme 910 3.3 BAŞLANGIÇ AKIMI Softstarter ile yolverme esnasında oluşan mekanik şok 3.4 YUMUŞAK YOLVERİCİ YAPISI Her faz 2 adet ve 3 faz toplam 6 adet SCRs, birbiri ile anti-paralel bağlantı ile bağlanmıştır. L L1 L ~ 1011 SCR s Ateşleme Sistemi :Sol tarafta yer alan SCR devresi sinüs dalganın pozitif peryodu boyunca iletimde kalmaktadır. Vc Diğer SCR ise anti paralel bağlantı ile birleştirilmiş olup sinüs eğrisinin negatif peryodunda iletime geçer. Diğer SCR ise anti paralel bağlantı ile birleştirilmiş olup sinüs eğrisinin negatif peryodunda iletime geçer. SCRs ateşleme yumuşak yolvericinin çıkış gerilimini kontrol eder. 3.5 KALKIŞ GERİLİMİ Kalkış Momentini belirler ( Kalkış momenti gerilimin karesi ile orantılı olarak azalacaktır Ayar Aralığı: Nominal gerilimin 10-50% (80%) Un set edildiğinde, Start sinyalinden hemen sonra motor dönmeye başlayacaktır. 1112 3.6 İVMELENME ZAMANI Motor geriliminin başlangıç değerinden tam gerilim değerine yükselme zamanını belirlerayar aralığı: 1-30 (90) sec. Minimum değere set edilmesinde 3.7 AKIM LİMİTİ: Yolalma esnasında motorun çekebileceği maksimum akımını belirler AYAR ARALIĞI: % (500%) I FLA, bu değerin kabul edilebilir bir değere set edilmesi gerekmektedir.çok yüksek bir değere set edilirse şebekeden çok yüksek akım çekilir ve hızlı ivmelenmeye, çok düşük olması ise motorun ivmelenme prosesinin tamamlanmamasına ve tam yüke ulaşılmamsına neden olur. 3.8 YAVAŞLAMA ZAMANI Motorun gerilim düşüş rampasını belirler. Ayar Aralığı: 1-30 (90) sec. Minimum değere set edilmesinde fayda var 1213 3.9 MOTOR YOLVERİCİ KORUMA ÖZELLİKLERİ Belli sürede kalkış adedini sınırlama Uzun kalkış süresi Aşırı akım, Ani aşırı akım (motor mili bloke) Aşırı yük kontrolü (eğri seçimi yapılarak) Düşük gerilimvfaz kaybı veya faz sırasında değişme Düşük/ Yüksek Frekans kontrolu Düşük / Yüksek GerilimvYük kaybı (motor bağlı değil) Güç kısmında kısa devre (SCR kısa devre) Aşırı ısınmaya karşı koruma Aşırı Yük Koruması Düşük Akım Koruması Faz Kaybı Koruması Faz Sırası Koruması Düşük Gerilim Koruması Yüksek Gerilim Koruması(Yukarıdaki korumalar için1-10 sn geçikme süresi konabilir.) Belli sürede kalkış adedini sınırlama Koruması Faz Sırası Değişikliği Koruması Motor Bağlantısının Kopması Durumunda Koruma Yolalma Süresinin Aşılması Durumunda Koruma Uzun Düşük Hız Süresi Aşılması Durumunda Koruma Tristör Kısa Devresi Koruması Soğutucunun Aşırı Isınmaya karşı koruma(85 C), Harici Hata Sinyali Koruması Elektronik Sigorta Koruması (9xIn) Stator Sargı İzalasyon Seviyesinin Ölçülmesi ve Koruması, Motora yolverme işleminden önce yolvericinin enerjilendirilmesi esnasında motor sargı izalasyon seviyesi ölçülür. Alarm ve arıza olarak 2 aşamalı koruma yapar.by-pass kontaktörü kullanılması durumunda dahi tüm korumalar devrededir 3.10 SOLCON İSTATİKSEL VERİ SAKLAMA Son Yolverme Süresi, Son Yolverme Maksimum Akımı Değeri Motor Toplam Çalışma Süresi Motora Yolverme Toplam Sayısı, Son Hata Kodu, Son Hata Akımı, Hataların Toplam Sayısı START STOP PARAMETRELERİ Kalkış gerilimivkalkış akımı Akım LimitivKalkış Süresi (Ramp-up Time) Yumuşak Duruş Zamanı Pompa Kontrol Moment Kontrolü Dual Adjustments 1314 Pulse start Diesel Generator Start 3.12 SOFT STARTER İLE POMPA KONTROL PROGRAMI SİSTEME DİREKT OLARAK YOLVERİLMESİ DURUMUNDA ( D.O.L) : Yüksek kalkış momenti, pompa devrinin ani olarak artmasına buna bağlı olarakda, SİSTEME SOFTSTARTER İLE YOLVERİLMESİ DURUMUNDA Kalkış momenti kalkış süresi sonunda bir tepe değeri yapsa dahi büyük bir oranda azlacaktır. Kalkış süresini uzatmak için kalkış momenti azaltılmalıdır POMPA KONTROL Start Eğrileri Tepe moment değerini azaltmak & Kalkış süresini uzatmak için Üç tane özel gerilim rampa eğrisi mevcuttur Ayar aralığı: 1-3 Eğrileri, gerek duyulursa; (veya 4=Moment eğrisi ve 5 =Akım eğrisi) 1415 3.13 SOSTSTARTER İLE YUMUŞAK BİR DURUŞ YAPILMASI Durma sırasında su darvesini engellemek için tasarlanmıştır DİREKT YOLVERMEDE DURDURMA Hız ani olarak düşeceğinden, akışkan hızı birden sıfıra çekilecek ve buda sistemde Water Hammer adlandırılan suyun darbe etkisini oluşturacak ve mekanik sisteme zarar verecektir SOFTSTARTER İLE YUMUŞAK BİR DURUL YAPILMASI POMPA KONTROL StopEğrileri Durma sırasındaki Su Darbelerini önlemek için 3 özel gerilim rampa düşüş eğrisinden birisi seçilerek motor milinin bloke olmasına ve su darbelerine karşı korunmuş olacaktır Ayar Aralığı:1-3Eğrisi, istendiği taktirdeset as required (4 = Momentkontol) 1516 3.14 FINAL TORQUE - enables setting a point where motor stops when the valve closes - Before reaching end of deceleration, motor torque is lower than load torque and the valve closes, however motor may continue running. Adjustable: Min-Max., Set as required 3.15 DARBE START ayüksek sürtünmeli yükler, kısa bir zaman için yüksek başlangıç torku gerektirmektedirler. Yaklaşık nominal gerilimin 80% Un olan bir darbe uygulandığında sistemi serbesce koparmaya başlayacaktır akım sınırı olmaksızın Ayar Aralığı: Darbe süresi 0.1 1sn DÜŞÜK MOTOR İZOLASYONU (opsiyonel) tmotor sargılarının izolasyon değerini test eder. Motor çalışmasığı zaman işlev görür. (bir tane hat kontaktörüne ihtiyac duymakta) Ayarlar:vAlarm Seviyesi: Mohm Hata Seviyesi : Off, Mohm, İzin verilebilir Max. Start Sayısı: - kısa süre zaman zarfında, fazla sayıda start sinyali verilmesine karşı sistemi korumaktaır. Ayarlar:vİzin verilebilen start sayısı: Off, 1-10 Start peryodu: 1-60 dakika. Start Inhibit Time (aft 3.17 BY PASS KONTAKTÖRÜ KULLANILMAIS DURUMUNDA DAHİ TÜM KORUMLAR DEVREDEDİR SOLCON KULLANIM ALANLARI Konveyör Bantlar, Kırıcılar, Pompalar, Fanlar, Kompresörler, Döner Değirmenler, Karıştırıcılar ve Santrifuj 1617 4. O.G. MOTORLARA SOFT STARTER İLE YOLVERME HRVSDN, Orta Gerilim Serisi Gerilim Aralığı; Volt Güç Aralığı; A 4.1 SOLCON OG YUMUŞAK YOL VERİCİ ÇÖZÜMLERİ Solcon OG Yumuşak Yolvericiler Demeraj akımını azaltma ve mekanik darbeleri engelleme Yumuşak ve düzgün kalkış ve duruşu temin etme Ağır şartlarda çalışmaya uygun tasarım (50º C ortam sıcaklığı) Solcon a özel yol verme ve durdurma özellikleri İleri seviyede motor koruma özellikleri Diesel Generatör ile kalkış Bakım gerektirmeyen, elektronik yapı Kolay montaj ve işletme özelliği, kompakt tasarım Çalışma durumunun simule edildiği test özelliği, Güç elektroniği komponentlerinin durumunu gösteren indikatörler Opsiyonel özellikler 1718 RS-485 haberleşme Analog giriş ve çıkış Termistör girişleri Motor izolasyon test modülü. 4.2 KALKIŞ ESNASINDAKİ AKIM VE GERİLİM Özel Kalkış Yazılımı ile başlangıçtaki akımı %70 (0.7In) ile sınırlamak mümkündür. FPSO Fluminense: Yük: Gas Kompresörü Generator: 21/28MW Motor: 3.5MW (Diğer yüklerde bağlı iken) Current Limit: 3.7 x In Starting Time: 4.7 Sec. 1819 4.3 HRVS-DN MEKANİK YAPISI 4.4 SOFT STARTER ORTA GERİLİM KISMI 1920 4.5 A.G. KISMI Fiber-optik Bağlantıları Bağlantı Soketi Aux. Relays Sigortalar Ateşleme Trafosu Seçici Anahtar: * SST-DOL * Local-Remote 4.6 MOTOR VE YOLVERİCİ KORUMA ÖZELLİKLERİ Belli sürede kalkış adedini sınırlama Uzun kalkış süresi Aşırı akım, Ani aşırı akım (motor mili bloke) Aşırı yük kontrolü (eğri seçimi yapılarak) Düşük gerilim Faz kaybı veya faz sırasında değişme Düşük/ Yüksek Frekans kontrolü Düşük / Yüksek Gerilim Yük kaybı (motor bağlı değil) Güç kısmında kısa devre (SCR kısa devre) Aşırı ısınmaya karşı koruma 2021 4.7 ORTA GERİLİM UYGULAMA ÖRNEĞİ İSKİ Kıraç Pompa İstasyonu Güç Besleme Kabini Sigortalı Ayırıcılı. İSKİ, Istanbul, Türkiye 6 Adet 6300V, 355 KW 3 Adet 6300V, 810 KW, 1 Adet 6300V, 1.800KW, İstasyondaki motor-pompa üç adet olup: Anma gücü 800 kw Anma Akımı 86 A Motor devri 1483 d/d Motor besleme gerilimi 6 kv Bu motorlara Orta Gerilim Yumuşak Yol Vericiler ile yol verilmiştir. Bu sistem sayesinde pompa-motor çiftlerinde yumuşak duruş, yumuşak kalkış ve ileri seviyede motor koruma sağlanmıştır. Elektrik ve su şebekesinde darbelerin önüne geçilerek pompaların ve diğer hidrolik aksamın mekanik ömrü uzatılmıştır. 2122 5. HIZ KONTROL ÜNİTESİ İLE YOLVERME 5.1 HIZ KONTROL ÜNİTESİ YAPISI Frekans konvertörü, sincap kafesli asenkron motorun hızını kademesiz olarak ayarlayan güç elektroniği komponentlerinden oluşan cihazdır. Sürücü, Frekans konvertörü, İnvertör, Hız kontrol Ünitesi isimleri ile anılmaktadır. (Driver, frequency converter, inverter 1. Doğrultucu: AC~DC dönüştüren 2. Doğru gerilim filtreleri: Doğrultucu çıkışında elde edilen doğru gerilim, C1 C2 kondansatörler yardımı ile filtre edilerek dalgalılığı azaltılır. 3. Evirici:6 adet IGBT tranzistör ile bunlara ters paralel bağlı diyotlardan oluşur. 5.2 AC MOTOR HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSESUARLARI 2223 A) RFI veya EMC Filtre:EMC (elektromanyetik Uyumluluk ve Frekans analizi)em uyumluluk (EMC) Bir sistem veya cihazın içinde bulunduğu elektromanyetik ortamda fonksiyonlarını giderilemeyecek bir elektromanyetik bozulma olmaksızın yerine getirebilme yeteneği şeklinde tanımlanmakta B) AC Şok Bobini:Yarı iletken elemanalrın tabiatı gereği akım ve gerilim dalgalarında bozulmalara (harmonik) neden olmaktadır C) Frenleme Ünitesi: Frenleme esnasında, motor milindeki mekanik enerji, elektrik enerjisine dönüşür ve DC baraya aktarılır. Şebeke tarafında kontrolsüz doğrultucular bulunduğundan, bu enerji şebekeye geri aktarılamaz. Böylece frenleme ile kazanılan enerjinin doğru gerilim barası üzerinde tüketilmesi gerekir. Filtre kondansatörleri üzerinde bulunan desarj dirençleri belli bir noktaya kadar yeterli olabilir. Ancak tahrik edilen sistemin sıklıkla frenlenmesi gerekiyorsa veya sistemin eylemsizlik momenti çok büyükse, yani fazla miktarda enerji, DC baraya aktarılıyorsa, ek frenleme direncinin kullanılması gereklidir. 5.3 AC MOTOR HIZ KONTROL ÜNİTESİ MOTORUNUZU KORUR! Aşırı akım Aşırı gerilim (1.47*Un) Alçak gerilim (0.65*Un) Aşırı sıcaklık koruma Motor aşırı yük koruma Motor mili bloke (stall) mekanik koruma Referans gerilimi hatası Harici hatalara karşı koruma,ve diğerleri Duruş ve kalkışlarda oluşan mekanik ve elektriksel zorlanmalar minimuma iner, bakım gereksinimi azalır Aktif, reaktif enerji tasarrufu sağlar Kalite ve üretim artar Prosesin kontrol edilebilmesine olanak sağlar Saha haberleşme sistemlerine uygunluk sağlar (ProfibusDP, Modbus vs.) 2324 6. ASENKRON MOTOR KONTROL YÖNTEMLERİ 6.1 SKALER KONTROL Skaler kontrolde kontrol değişkenleri frekans ve gerilimdir. Pompa ve fan gibi standart uygulamalar için yeterlidir. Skaler kontrol, verilen frekans referansına göre U/f eğrisi (lineer/karesel) takip eder. Sabit akı ve moment oluşumu için sürücü çıkış gerilimini frekansla birlikte değişir. Sabit akı U/f =sabit iken mümkündür. 6.2 VEKTÖR KONTROL Vektör kontrol, AC motorun vektör modellenmesini baz alır. Motor modeli ve hız geri besleme bilgisi, akı ve moment hesabında kullanılır. Oldukça yüksek bir doğrulukla moment ve hız kontrolü sağlanır. 6.3 MOMENT VE FREKANS EĞRİSİ 6.4 YÜK TİPLERİ Endüstride kullanılan çeşitli yük tipleri vardır. Herhangi bir uygulama için sürücü ve motor seçiminde yük tipinin (hız aralığı, moment, güç) bilinmesi gerekmektedir. Ana formül: Tork= 9550*P(kW) / n(1/min 2425 YÜK TİPLERİ 2526 7. ABC ENSER HIZ KONTROL ÜNİTESİ ÜRÜN GAMI ALÇAK GERİLİM Hitachi Hız Kontrol Ünitesi Güç Aralığı : 0,2 kw 400kW Gerilim Aralığı : V ORTA GERİLİM Leadher Harvest Hız Kontrol Ünitesi Güç Aralığı : kW Gerilim Aralığı : V 7.1 ALÇAK GERİLİM HIZ KONTROL ÜNİTESİ Güç Aralığı : 0.2 kw kw Gerilim Aralığı : V HITACHI L200/SJ200 ÖZELLİKLERİ Güç aralığı :0,2-7,5 kw Giriş Gerilimi : kw, 200 / 240VAC ± 10% kw, 380 / 460VAC ±10% Giriş Frekansı :50 / 60 Hz ± 5% Çıkış Gerilimi :0.2 7,5 kw 3 Faz VAC kw, 3 Faz VAC Çıkış Frekansı : Hz UL,CE,c-UL,cTick,CSA Standartlarına uygun Dahili RS485 arabirimi PID kontrol Otomatik gerilim regülasyonu EMC filtresi dahili Motor termistör girişi Potansiyometreli dijital gösterge 16 kademe değişik hız Frekans atlatma Çıkış Frekans görüntüleme Hata Kayıtları Görüntüleme PWM Frekansı ayarı Otomatik Moment Kuvvetlendirme Koruma Fonksiyonları : Aşırı akım, aşırı gerilim, elektronik termik koruma, aşırı sıcaklık, Toprak hatası, aşırı yük, Frenleme ünitesi hatası Ortam sıcaklığı:-10 ile 50 derecedir 2627 Opsiyonlar : Kopyalama ünitesi Harmonik Filtreler Haberleşme kartları (Profibus, Devicenet) Otomatik Başlama Frekans doğruluğu hassasiyeti 1.Digital komut: Maximum frekansın ± 0.01 % i, 2.Analog komut:maximum frekansın ± -0.2 % i, Frekans ayar duyarlılığı : 1.Digital ayar:0.01hz 2.Analog ayar:max.frekans /1000, Gerilim Frekans karakteristiği : Sabit, Azaltılmış veya Yüksek başlama momenti olarak ayarlanabilir. Aşırı yükteki akım kapasitesi : Her 10 dakikada bir 60 sn.boyunca 150% dir, Hızlanma ve yavaşlama zamanları : sn.arasında; lineer veya karesel olarak programlanabilir. Girişler 1. Frekans ayarı a) Digital operatör b) Dahili potansiyometre c) Harici sinyal :0-10 VDC, 4-20 ma 2. Forward-Reverse RUN : a) Digital operator b) Harici sinyal:fw veya Reverse olarak programlanabilen akıllı giriş terminalleri bulunmaktadır, Akıllı giriş terminalleri programlanabilir 1 FW:Forward, RV:Reverse, CF1, CF4:Çok adımlı Hız, JG:Jogging, AT:Analog (akım/gerilim) giriş seçimi, FRS:Free Run Stop, Akıllı giriş terminalleri programlanabilir 2 Ext :Harici hata, RS :Reset, SFT :Software kilidi, PTC:Termal koruma, : 2.Hızlanma ve Yavaşlama zamanları Akıllı Çıkış terminalleri programlanabilir 3 Frekans varış sinyali, Motor çalışma sinyali, Aşırı yük sinyali, PID Kontrol de sapma sinyali, Alarm sinyali Frekans ve akım görüntüleme için harici analogmetre bağlama veya harici digital frekansmetre bağlama imkanına sahiptir. 2728 7.1.2 HITACHI SJ200 ÖZELLİKLERİ GERİBESLEMESİZ VEKTÖR KONTROL %200 başlangıç momenti, Dahili frenleme modülü Ayrılabilir Operatör paneli Motor potansiyometresi HITACHI SJ700 ÖZELLİKLERİ GERİBESLEMESİZ İLERİ SEVİYE VEKTÖR KONTROLU 0 Hz de Full Moment kontrol Geribeslemesiz Gelişmiş Vektör Kontrol (Kapalı/Açık) % 200 ün üzerinde Başlangıç Monenti PID Kontrol Motor Termistör Girişi Kullanıcı Makro Fonksiyonları HITACHI L300P İLE OTOMATİK ENERJİ TASARRUFU Otomatik Enerji Tasarrufu PID Kontrol Dahili Potansiyometre Motor Senkronizasyonu RS-485 / RS haberleşme Kullanıcı Makro Fonksiyonları 2829 7.2 ORTA GERİLİM HIZ KONTROL ÜNİTESİ Güç Aralığı : kW Gerilim Aralığı : V LEATHER HARVEST ÖZELLİKLERİ GERGR Gerilim ve Güç aralığı; 3300V : 375~3125 KVA,Motor Gücü 300 ~2500KW 6600V: 375~6875KVA,Motor Gücü 300 ~5500KW 11000V: 375~11000KVA,Motor Gücü 300 ~8800KW Giriş Frekansı : 50 / 60 Hz ± 10% Çıkış Frekansı : Hz Güç Faktörü : 0,95 Sistem Verimliliği : 0,96 Çok katlı, kaskat SPWM Teknolojisi kullanılır. Giriş ve Çıkış Orta Gerilimden direk yapılır. 2930 Fiber Optik haberleşme ile kontrol edilirharvest in motor çıkışı tüm yük ve hız değerleri için Sinüse çok yakındır. Standart motorlar ile kullanılır. Yeni veya retrofit uygulamalarında doğru seçimdir. Motor yatak akımları oluşmaz dv/dt sorunları yaşanmaz. Motor sargılarında ek stres yaratmaz. Clean Power Konvertör, Giriş ve Çıkışında Sinüse yakın enerji IEEE 519 harmonik şartlarına uyum sağlar Harmonik analizi ihtiyacını ve harmonik filtre masraf ve kayıplarını ortadan kaldırır. 3031 8 ABC ENSER ENERJİ TASARRUFU UYGULAMASI 8.1 ENERJİ TASARRUFUNUN ÖNEMİ Günümüzde enerji ihtiyacının tam, zamanında ve ucuz karşılanması ve en önemlisi mevcut enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması büyük önem taşımaktır. Standartlara uygun olmayan malzemelerin kullanılmasından veya teknolojiden yeterince faydalanılmamasından doğan kayıpların bedeli, tüketici tarafından ödendiği gibi can ve mal güvenliği açısından da büyük tehlikeler doğurmaktadır. 8.2 ENERJİ TASARRUFUN DA AC SÜRÜCÜNÜN ÖNEMİ Sistemin ve enerjinin optimum kullanımına olanak tanıması Aktif, reaktif enerji tasarrufu sağlaması Duruş ve kalkışlarda oluşan mekanik ve elektriksel zorlanmaların ortadan kalkması ve bakım giderlerinin azalması 8.3 AC MOTOR SÜRÜCÜ İLE FAN VE POMPA MOTORLARINDA ENERJİ TASARRUFU Devir düştüğünde şebekeden çekilen güç de azalacaktır. Devir sayısında olabilecek % 10 bir azalma, güç sistemine yaklaşık % 27 gibi bir azalma ile enerji tassarufu yapacaktır. Fan ve pompalarda için güç devir formülü; P1 / P2 = (n1 / n2)3 => P2 = P1 / (n1 / n2)3 UYGULAMA ÖRNEĞİ UYGULAMA : Fan Motorları 3132 SİSTEMDE YAŞANAN SORUNLAR Kullanılan fan motorları yıldız/üçgen yol verilmekte idi. Sistemde fazla tüketilen enerjiden dolayı yüksek elektrik faturaları ödeniyordu. Fan balans problemleri vardı. Aşırı vibrasyon bulunmaktaydı. Kayış kasnak aşınmaları ve kayış kopmaları yaşanıyordu. Rulman problemleri oluşmaktaydı. ÇÖZÜM 30 kw Kum Soğutucu Fan motoruna ABC ENSER AC sürücü takılarak devir ayarı yapılmıştır. 45 kw Kum Sfero Gaz Emme Fan motoruna ABC ENSER AC sürücü takılarak devir ayarı yapılmıştır. Baz Alınan Referanslar Toplam Çalışma Süresi : 340 gün Günlük Çalışma Süresi : 16 saat Enerji Bedeli (kw/h) : 7 cent Motor Kodu Kum Soğutucu Fan Motoru Sfero Gaz Emme Fanı Yıldız / Üçgen Yol Verme Motor Gücü (kw) Anma Hızı (rpm) Çekilen Akım (A) AC Sürücü ile Yol Verme Çekilen Güç (kw) Motor Devri (rpm) Çekilen Akım (A) Yıllık her motor için ($) Toplam Tasarruf (Yıl/$) SONUÇ: Bunun gibi birçok sistemde ve uygulama alanında günümüzde var olan teknoloji kullanılarak hem sistemimizin daha sağlıklı, verimli, uzun ömürlü çalışması sağlanmış olacak hem de kendi ve ülkemiz ekonomisine yarar sağlanacaktır. 32 Benzer belgeler
L3P HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU L3P GÜÇ BAĞLANTISI KONTROL DEVRESİ TERMİNAL BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ Terminal Tanımı Açıklama Sembolü L1 L2 L3 Giriş fazları Şebeke gerilimi bağlanacak Detaylı Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ
Yumuşak Yol Vericiler - TEORİ 1. Gerilimi Düşürerek Yolverme Alternatif akım endüksiyon motorları, şebeke gerilimine direkt olarak bağlandıklarında, yol alma başlangıcında şebekeden Kilitli Rotor Akımı Detaylı YUMUŞAK YOLVERİCİLER NE ZAMAN TERCİH EDİLMELİDİR?
YUMUŞAK YOLVERİCİLER NE ZAMAN TERCİH EDİLMELİDİR? Teknolojideki gelişmeler endüstrideki uygulamalara yansıdıkça işletmelerin kalitesi artmaktadır. Bunun sonucu olarak işletmeler kullandıkları makinaları Detaylı Anma güçleri 3 kw tan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri için üç fazlı olmaları gerekir.
Elektrik motorlarında yol verme işlemi Motorun rotor hızının sıfırdan anma hızına hızına ulaşması için yapılan işlemdir. Durmakta olan motorun stator sargılarına gerilim uygulandığında endüklenen zıt emk Detaylı 3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR
3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR 3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı AC makinelerde üretilen üç fazlı gerilim, endüstride R-S-T (L1-L2- L3) olarak bilinir. R-S-T gerilimleri, aralarında 120 şer derece faz farkı Detaylı Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları
Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol, Detaylı Panorama. Yumuşak yolvericiler Tüm seri
Panorama Yumuşak yolvericiler Tüm seri Neden yumuşak yolverici? Mekanik ve elektriksel problemler için ideal çözüm Endüstride fan, kırıcı, pompa, konveyör, mikser gibi bir çok uygulamanın kalbi olan AC Detaylı İNVERTER ENTEGRELİ MOTORLAR
1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1 Detaylı 22. ÜNİTE SENKRON MOTORLAR
22. ÜNİTE SENKRON MOTORLAR KONULAR 1. YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ 2. YOL VERME YÖNTEMLERİ 3. KULLANILDIĞI YERLER Herhangi bir yükü beslemekte olan ve birbirine paralel bağlanan iki altematörden birsinin Detaylı SOFT STARTER VE FREKANS KONVERTÖR İNVERTÖRLER
SOFT STARTER VE FREKANS KONVERTÖR İNVERTÖRLER 1. SOFT STARTERLER Doğru terminoloji ile Elektronik Motor Starter leri ya da yaygın kullanılan adıyla soft starter/motor yumuşak yol vericileri, güç elektroniği Detaylı ASENKRON MOTORLARA YOL VERME
1 ASENKRON MOTORLARA YOL VERME Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemleri Kısa devre rotorlu asenkron motorlar sekonderi kısa devre edilmiş transformatöre benzediklerinden kalkış anında normal akımlarının Detaylı İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur
İstenmeyen Duruşlara ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Prosesinizi Korur Emotron M20 Shaft Power Monitör Yükünüzü Korur, Emotron M20 güç şaft monitör yükünüzü mükemmel koruyarak işletme sürekliliğini artırır, Detaylı FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU
FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI Detaylı Çok sayıda motor şekilde gibi sadece bir durumunda başlatma kontrol merkezi ile otomatik olarak çalıştırılabilir.
Bilezikli Asenkron Motora Yol Verilmesi 1. GİRİŞ Bilezikli asenkron motor, sincap kafesli asenkron motordan farklı olarak, rotor sargıları dışarı çıkarılmış ve kömür fırçaları yardımıyla elektriksel bağlantı Detaylı Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları
Sinamics G120C Genel Tanımlar & Parametre Açıklamaları Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * G120C Güç ve Kontrol Terminal Detaylı ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ
1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Döner Manyetik Alanın Meydana Gelişi Stator sargılarına üç fazlı alternatif gerilim uygulandığında uygulanan gerilimin frekansı ile Detaylı SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ
SIEMENS MICROMASTER 430 ve FAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ Fan yükleri, uygulama ihtiyaçları ve bu uygulamayı motor hız kontrol cihazları ile çözerken, uygulamanın özel ihtiyaçlarının neler olabileceğine daha yakından Detaylı 2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir.
İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ Asenkron motorların endüstrideki önemi Turmetre ile asenkron motorun devrinin ölçülmesi ve kayma deneyi Senkron hız, Asenkron Detaylı ve Pompa Kontrolü için Fuji Electric Hız Kontrol Cihazları 0,75 560kW 3-faz 400V IP20/00 & IP54
TRİE UPS LER 3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva 3 faz giriş -1 faz çıkış ve 3 faz giriş -3 faz çıkış kesintisiz güç kaynakları başta sanayi, tıp, Detaylı CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI
CHF100A KOLAY DEVREYE ALMA KİTAPÇIĞI LED PANEL LCD PANEL PANEL ÜZERİNDEKİ BUTONLAR VE AÇIKLAMALARI GÜÇ VE KONTROL TERMİNALLERİ BAĞLANTI ŞEMASI Hız kontrol cihazları, panel üzerinden start/stop ve panel Detaylı AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören
04.12.2011 AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören İçerik AA Motorlarının Kumanda Teknikleri Kumanda Elemanları na Yol Verme Uygulama Soruları 25.11.2011 2 http://people.deu.edu.tr/aytac.goren Detaylı Yumuşak Yolverici' den Çok Daha Fazlası..
Yumuşak Yolverici' den Çok Daha Fazlası.. Emotron MSF 2.0 Softstarter Yumuşak Yol Verici den Bir elektrik motoruna yol verirken, yüksek kalkış akımları, mekanik yıpranma gibi sorunlarla karşılaşılır. Bunlar Detaylı ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER
DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri Armatür (endüvi) gerilimini değiştirerek devri ayarlamak mümkündür. Endüvi akımını değiştirerek torku (döndürme momentini) ayarlamak mümkündür. Endüviye uygulanan Detaylı ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 05
EELP212 DERS 05 Özer ŞENYURT Mayıs 10 1 BĐR FAZLI MOTORLAR Bir fazlı motorların çeşitleri Yardımcı sargılı motorlar Ek kutuplu motorlar Relüktans motorlar Repülsiyon motorlar Üniversal motorlar Özer ŞENYURT Detaylı 3. Bölüm: Asenkron Motorlar. Doç. Dr. Ersan KABALCI
3. Bölüm: Asenkron Motorlar Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 3.1. Asenkron Makinelere Giriş Düşük ve orta güç aralığında günümüzde en yaygın kullanılan motor tipidir. Yapısal olarak çeşitli çalışma koşullarında Detaylı FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU
FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X5 Y1 - Y3 DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) DİJİTAL ÇIKIŞ SW1 CMY Detaylı Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Ders Notları
İkincisinde ise; stator düşük devir kutup sayısına göre sarılır ve her faz bobinleri 2 gruba bölünerek düşük devirde seri- üçgen olarak bağlanır. Yüksek devirde ise paralel- yıldız olarak bağlanır. Bu Detaylı 2. Bölüm: Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemleri ve Yapıları
2. Bölüm: Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemleri ve Yapıları Doç. Dr. Ersan KABALCI AEK-204 Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi 2.1. Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemlerine Giriş Rüzgar enerjisinin elektriksel Detaylı 1. BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR
1. BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Bir fazlı yardımcı sargılı motorlar Üniversal motorlar 1.1. Bir fazlı yardımcı sargılı motorlar 1.1.3. Yardımcı Sargıyı Devreden Ayırma Nedenleri Motorun ilk kalkınması anında Detaylı ASENKRON MOTORLARIN KISA TANITIMI. Bu bölümde kısaca motorlar ve kullanılan terimler tanıtılacaktır.
SABİT MIKNATISLI MOTORLAR ve SÜRÜCÜLERİ 1-Step Motorlar - Sabit mıknatıslı Step Motorlar 2- Sorvo motorlar - Sabit mıknatıslı Servo motorlar 1- STEP (ADIM) MOTOR NEDİR Açısal konumu adımlar halinde değiştiren, Detaylı Mentor II - DC Sürücü
1 Mentor II - DC Sürücü un stün Performansı 2 DC sistem sürücüleri içinde dünyadaki en verimli sürücü Mikroişlemci kontrollu, 25 A den 1850 A e kadar 1 & 4 bölgeli Ayrıntılı gösterge, kolay anlaşılır fonksiyon Detaylı Ecras Elektronik Multimetre
Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda Detaylı Haftanın Amacı: Asenkron motorun hız ayar ve frenleme tekniklerinin kavranmasıdır.
ASENKRON MOTORLARDA HIZ AYARI ve FRENLEME Haftanın Amacı: Asenkron motorun hız ayar ve frenleme tekniklerinin kavranmasıdır. Giriş Bilindiği üzere asenkron motorun rotor hızı, döner alan hızını (n s ) Detaylı Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011
MOTOR KORUMA RÖLELERİ Motorlar herhangi bir nedenle normal değerlerinin üzerinde akım çektiğinde sargılarının ve devre elemanlarının zarar görmemesi için en kısa sürede enerjilerinin kesilmesi gerekir. Detaylı Makina sürücüleri uygulamaları ACS150- ACS355. LV AC drives RoadShow 2008. ABB Oy - 1 -
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim Detaylı ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112 (ELP211) ) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1
SIEMENS LOGO KULLANIMI VE UYGULAMALAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 SIEMENS S7 200 UYGULAMALARI UYGULAMA _1 3 Fazlı Asenkron motorun iki yönde Detaylı Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum Detaylı 3 Faz 400 V 0.4-630 kw
T 3 Faz 400 V 0.4-630 kw Yüksek Performans, Endüstriyel Tip Mühendislik Sürücüsü The performance reaching the peak in thstriyel e industry Maximum Engineering for Global Advantage FRENIC-MEGA; FUJI tarafından Detaylı IP 23 ELEKTRİK MOTORLARI ÜÇ FAZLI ASENKRON SİNCAP KAFESLİ IEC 225-315. ELSAN ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş.
IP 3 ELEKTRİK MOTORLARI ÜÇ FAZLI ASENKRON SİNCAP KAFESLİ IEC 5-315 ELSAN ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. GENEL BİLGİLER A. STANDARTLAR Bu tipteki motorlarımız aşağıdaki standart ve normlara uygun olarak imal Detaylı Michael Faraday 1831 Ampere ve Bio Savart Elektrik Mekanik Enerjiler arasındaki ilişki Elektrik Magnetik Alan arasındaki ilişki
ELEKTRİK MAKİNALARININ DÜNÜ BUGÜNÜ GELECEKTEKİ DURUMU Mekanik Enerji Michael Faraday 1831 Ampere ve Bio Savart Elektrik Mekanik Enerjiler arasındaki ilişki Elektrik Magnetik Alan arasındaki ilişki Elektrik Detaylı RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI
RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI Akü Şarj Cihazı Sabit Voltaj ve Sabit Akım prensibine göre çalışan tam kontrollü bir cihazdır. LCD panel üzerinden bütün ölçümler ve olay bilgileri izlenilebilir. Detaylı Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı
Sinamics V20 Genel Özellikler & Geli mi Fonksiyon Yapısı Siemens Endüstri Sektörü Hareket Kontrol Sistemleri I DT MC Endüstri Sektörü / Hareket Kontrol Sistemleri Ba lıklar * Sinamics V20 Genel Özellikler Detaylı 326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04
İNÖNÜ ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL. 26 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 26-04. AMAÇ: Üç-faz sincap kafesli asenkron Detaylı ENC50-8 MAGNET- KONTROL SİSTEMİ TEKNİK PLAN
ENC50-8 MAGNET- KONTROL SİSTEMİ TEKNİK PLAN ENC serisi magnet kontrol sistemleri yoğun proseslerde elektromagnetleri çalıştırmak için geliştirilmiştir. Ana kontrol/güç devrelerinde kontaktör kullanılmayan Detaylı Elektromekanik Kumanda Sistemleri / Ders Notları
10. MOTORLARIN FRENLENMESİ Durdurulacak motoru daha kısa sürede durdurmada veya yükün yer çekimi nedeniyle motor devrinin artmasına sebep olduğu durumlarda elektriksel frenleme yapılır. Kumanda devrelerinde Detaylı Tek faz AC motor sürücüleri VE1 serisi
Tek faz AC motor sürücüleri VE1 serisi Tek Faz VE1 Serisi 0.2...2.2kW Hız ayar tuşları Motor çalıştırma ve durdurma tuşları Gösterge LED leri RUN: Motoru çalıştırma FWD: İleri çalıştırma REV: Ters çalıştırma Detaylı Unidrive M100 Açık çevrim uygulamalara değer, kalite ve performans katar
Unidrive M100 Açık çevrim uygulamalara değer, kalite ve performans katar 0,25 kw - 7,5 kw Ağır Yük Çalışma (0,33 hp - 10 hp) 100 V 200 V 400 V Unidrive M En iyi verim, açık otomasyon sistemleri, maksimum Detaylı Y-0035 GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ
TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ Trifaze mikro-işlemci kontrollü voltaj regülatörlerimiz 10,5 kva ile 2000 kva güç değerleri arasında standart veya korumalı olarak üretilmektedir. Regülatörlerimiz dengelenmiş Detaylı DC Motor ve Parçaları
DC Motor ve Parçaları DC Motor ve Parçaları Doğru akım motorları, doğru akım elektrik enerjisini dairesel mekanik enerjiye dönüştüren elektrik makineleridir. Yapıları DC generatörlere çok benzer. 1.7.1. Detaylı TESCOM UPS TEST TÜM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş
KESİNTİSİZ GÜÇ,GÜVENLİ ENERJİ TESCOM UPS TEST TÜM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş KESİNTİSİZ GÜÇ,GÜVENLİ ENERJİ Sunum İçeriği A) Şirkete Genel Bakış B) Hybrid UPS C) Solar Sulama Sistemi Şirkete Genel Detaylı YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER
YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak Detaylı AC Motorlar Için Farkli Yol Verme Metotlari
AC Motorlar Için Farkli Yol Verme Metotlari Motorlara Yolverme ve Durdurma Anlarindaki Mekanik Problemler Kayis Kaymalari Kaplinlerde, Disli Kutularinda ve Rulmanlarda Asiri Yüklenmeler Sonucu Asinma ve Detaylı YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ
YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı Detaylı B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU
B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0 Detaylı ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1
ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Detaylı ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR
1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç Fazlı Asenkron Motorlar Üç fazlı asenkron motorlar, stator sargılarına uygulanan elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek milinden yüke aktarırlar. Rotor ise gerekli Detaylı DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010
2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ Detaylı ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.)
ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.) 1) Etiketinde 4,5 kw ve Y 380V 5A 0V 8,7A yazan üç fazlı bir asenkron motorun, fazlar arası Detaylı FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu
FRENIC Multi (E1S) ile Asansör Uygulamaları için Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Tarih _ Versiyon 10/05/06_1d İçindekiler Giriş... 3 Bölüm 1 Enerji Terminalleri... 4 Kontrol Terminalleri... 5 Bağlantı Örneği... Detaylı 1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz.
BİR ve İKİ FAZLI İZOLASYON TRANSFORMATÖR Bir ve İki fazlı olarak üretilen emniyet izolasyon transformatör leri insan sağlığı ile sistem ve cihazlara yüksek güvenliğin istenildiği yerlerde kullanılır. İzolasyon Detaylı AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri
AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri U : AC girişteki efektif faz gerilimi f : Frekans q : Faz sayısı I d, I y : DC çıkış veya yük akımı (ortalama değer) U d U d : DC çıkış gerilimi, U d = f() : Maksimum Detaylı İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM KONDANSATÖRLER
BÖLÜM KONDANSATÖRLER AMAÇ: İklimlendirme ve soğutma kompresörlerinde kullanılan kalkış (ilk hareket) ve daimi kondansatörleri seçebilme ve bağlantılarını yapabilme. Kondansatörler 91 BÖLÜM-7 KONDANSATÖRLER Detaylı Şekil1. Geri besleme eleman türleri
HIZ / KONUM GERİBESLEME ELEMANLARI Geribesleme elemanları bir servo sistemin, hızını, motor milinin bulunduğu konumu ve yükün bulunduğu konumu ölçmek ve belirlemek için kullanılır. Uygulamalarda kullanılan Detaylı Sistem konfigürasyonu
JX Kompakt ve Eksiksiz V/f kontrollü invertör Yan yana montaj Dahili EMC filtresi. Dahili RS-485 Modbus şırı yük algılama fonksiyonu (60 sn boyunca % 150) PID Mikro dalgalı gerilim bastırma Otomatik enerji Detaylı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI DENEY 1 BİR FAZLI TRANSFORMATÖR DENEYLERİ DENEY 1 BİR FAZLI TRANSFORMATÖR DENEYLERİ I GİRİŞ Detaylı KAYNAK ve KESME MAKiNELERi
KAYNAK ve KESME MAKiNELERi 2016 ÜRÜN KATALOĞU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA PoWerPlus+ MMA / TIG / MIG / Plazma Serisi Makineler Inverter MMA DC Kaynak Makineleri 5-8 Tek Fazlı MIG-MAG Sinerjik Gazaltı Kaynak Makineleri Detaylı Güvenilir Çözüm Ortağınız
Güvenilir Çözüm Ortağınız KOMPANZASYON ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ 02 ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ INDEX 06 ALÇAK GERİLİM HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ 08 ALÇAK GERİLİM TRİSTÖRLÜ ANAHTARLAMA MODÜLLERİ ALÇAK Detaylı TOU-S02 Akıllı Pompa Kontrol Ünitesi
TOU-S02 Akıllı Pompa Kontrol Ünitesi TOU-S02 Akıllı kontrol ünitesi, 0.75-7.5KW (1-10 HP) güç aralığındaki direk kalkışlı üç fazlı ikili derin kuyu pompalarının, hidrofor pompalarının ve drenaj pompalarının Detaylı ALİMİNYUM FRENLEME DİRENÇLERİ.. 1 SAC DİRENÇLER. 5 LAMİNA TİP TEL SARIMLI DİRENÇLER. 6 BORU TİP TEL SARIMLI FRENLEME DİRENÇLERİ 7 REOSTALAR...
İÇİNDEKİLER: ALİMİNYUM FRENLEME DİRENÇLERİ.. 1 SAC DİRENÇLER. 5 LAMİNA TİP TEL SARIMLI DİRENÇLER. 6 BORU TİP TEL SARIMLI FRENLEME DİRENÇLERİ 7 REOSTALAR.... 8 EMC (ŞEBEKE) FİLİTRELERİ.. 9 GİRİŞ-ÇIKIŞ KORUMA Detaylı T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri Detaylı ÖZGÜR Motor & Generatör
DAHLENDER MOTOR Statora sargılarının UVW ve XYZ uçlarından başka, sargı ortalarından uçlar çıkararak ve bunların bağlantıları yapılarak çift devir sayısı elde edilir. Bu bağlantı yöntemine, Dahlender bağlantı Detaylı Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi
Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi 1 Motorlar: Çalışma prensibi Motorlar: Çalışma prensibi 2 Motorlar: Çalışma prensibi AC sinyal kutupları ters çevirir + - AC Motor AC motorun hızı üç değişkene Detaylı RÜZGAR ENERJİSİ. Anahtar sözcükler: Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Türbini, Elektriksel Dönüşüm Sistemleri, Jeneratör.
RÜZGAR ENERJİSİ Küçük güçlü sistemlerde eskiden çok kullanılan doğru akım (DA) jeneratörü, günümüzde yerini genellikle senkron veya asenkron jeneratörlere bırakmıştır. Bu jeneratörler, konverterler yardımıyla Detaylı İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını
ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını Detaylı XX-POWERTM XX-POWER TM. Sanayide. Tasarruf. Elektrik Motorları Enerji Giderlerinde. www.senertek.com. Enerji Tasarrufu % 15-30
XX-POWERTM XX-POWER TM Sanayide Enerji Tasarrufu Elektrik Motorları Enerji Giderlerinde % 15-30 Tasarruf UYGULAMA MOTORLARI Dalgıç Pompalar Pompalar Fanlar Konveyörler Karıştırıcılar Brülörler Kompresörler Detaylı ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET
ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET Elektrik Makineleri ve Kumanda Eğitim Seti; çok fonksiyonlu deney masası ve enerji üniteleri, elektrik motorları, motor Detaylı 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.
2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ Detaylı Tanımıı Bu parametre sürücünün çıkış frekansını komuta eder. Dururken : Frekans Komutu Çalışırken : Çıkış Frekansı Çoklu adım Çalışmada: Çokluadım
1. Fonksiyon listesi LED Parametre display adı 0.0 [Frekans komutu] Min/Maks değeri 0/400 ACC [Hız.Zamanı] 0/6000 dec [Yvş.Zamanı] [saniye] Drv Frq [Sürme modu] (Run/Stop modu) [Frekans modu] 0/3 Tanımıı Detaylı ATEX. Radyal. RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü.
ENDÜSTRİYEL RADYAL FAN RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan EXPROOF ATEX Kodlama Anahtarı Genel Çatılarda ve dış mahalde kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü vantilatörlerdir. Detaylı İçindekiler. Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar...
İçindekiler Genel... 3 ka Otomatik Sigortalar... 4.5 ka Otomatik Sigortalar... 6 ka Otomatik Sigortalar... 10 ka Otomatik Sigortalar... 16 ka Otomatik Sigortalar... Montaj Ve Bağlantı Özellikleri... 3 Detaylı AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri
Koruma Röleleri AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: >Transformatör sargılarında aşırı yüklenme Detaylı NETPRO-11. Genel Özellikler. Opsiyonel Özellikler. Kullanım Alanları. ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI 1 kva ~ 40 kva 1 FAZ GİRİŞ / 1 FAZ ÇIKIŞ
NETPRO-11 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI 1 kva ~ 40 kva 1 FAZ GİRİŞ / 1 FAZ ÇIKIŞ DSP Lİ Mikroişlemci Kontrolü Gerçek Çift Çevrim Teknolojisi IGBT Doğrultuculu Aktif Giriş Güç Faktörü ( 0,99) Düşük Giriş Detaylı Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr
Hızlı montaj le tasarruf sağlayın Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj www.entes.com.tr MPR- 3 fazlı akım trafosu ın Avantajları Kolay Pano Kurulumu Tek kablo ile tornavida kullanmadan kolay bağlantı Detaylı 2016 © DocPlayer.biz.tr Gizlilik Politikası | Hizmet koşulları | Geri bildirim