a) Renkler ile işaretleme
Tüpler aşağıda belirtilen renkler ile boyanmalı, tüpün içindeki gaz cinsinin adı çevresel olarak kontrast renkli bir boya ile tüp tabanından 2/3 yüksekliğe, tüp üzerine yazılmalıdır.
Medikal amaçlı kullanılan gaz tüplerine yukarıdaki temel renklere ek olarak, TS3402 standardında belirtilen işaretlemeler yapılmalıdır.
b) Yazı ile işaretleme
Tüplerin boyun kısmına derinliğı 0,5 mm’yi geçmeyecek şekilde oyma yazı ile aşağıdaki bilgilerin yazılmış olması gerekir; tüp başının bir yanal yüzeyindeki işaretler :
Firmanın ticari ünvanı, kısa adı, adresi veya tescili markası,
TS 11169’un işareti ve numarası,
İmalat seri no,
Çeliğin akma sınırı ( N/mm2),
En küçük et kalınlığı ( mm ),
Tüpün boş kütlesi ( valf ve kapak hariç ) ( kg ),
Muayene yapan firma veya kuruluşun tescili damgası,
Tüp sahibi firma adı veya markası,
Tüp sahibi firmaya ait tüp numarası,
Deney basıncı ( DB ) ( Bar )
Işletme basıncı ( İB ) ( Bar ),
Tüp boş ağırlığı ( kg ) ( valf ve kapak dahil ),
İlk muayene yapan firma veya kuruluşun tescilli markası,
Sonraki muayeneleri yıl/ay,
Muayene yapan firma veya kuruluşun tescilli damgası
Tüpler yüksek basınca sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazları ihtiva eder. Bu yüzden depolanmaları, işletme içinde nakilleri ve kullanımları sırasında bazı kurallara uymak gerekir.
1. Tüplerin depolanması
Tüp depoları yanmayan türden malzemeden imal edilmiş, hafif çatılı, kapıları dışarı doğru açılır olmalıdır,
Tüplerin depolandığı mahalde alttan ve üstten hava akımını sağlayacak mazgallar bulunmalıdır,
Depoların yanında yanıcı madde bulunmamalıdır,
Depolanacak gaz cinsine göre uyarı levhaları bulunmalıdır,
Tüpler gaz cinslerine göre gruplandırılarak depolanmalıdır. Yanıcı ve yakıcı tüpler bir arada depolanmamalı, depolanacaksa arada azot, argon, karbondioksit gibi inert gazlara ait tüpler bu tüplerin arasına yerleştirilmelidir,
Tüp depolarında sigara içilmesi yasağı konmalı ve depolara açık alev sokulmamalıdır,
Tüpler dik olarak depolanmalıdır,
Boş ve dolu tüpler ayrı ayrı gruplandırılmalıdır,
Boş ve dolu tüplerin vanaları ve kapakları kapalı bekletilmelidir,
Yanıcı gaz tüplerinin depolandığı mahallin aydınlatılması kıvılcım çıkartmayan, kıvılcım oluşmasını önleyecek tarzda olmalıdır.
2. Tüplerin işletme içinde nakli
Tüpler işletme içinde nakledilirken vanaları kapalı ve kapakları takılı olarak nakledilmelidir. Nakil esnasında tüpler yan yatırılmamalı, tercihen dik vaziyette, bir araba üzerinde ve bağlanarak sabitlenmiş şekilde nakledilmelidir,
Tüpler kesinlikle vanasından tutulup kaldırılmamalıdır,
Tüpleri kaldırmak için mıknatıs, halat veya zincir kullanılmamalıdır,
Tüpler düşürülmemeli ve birbirine çarpmamalıdır.
3. Tüplerin kullanımı
Tüpler dik olarak kullanılmalı, tüpün üzerindeki etiketten doğru gazın kullanıldığı kontrol edilmelidir,
Kapağı söküp vana dişleri kontrol edilmelidir,
Uygun basınç düşürücü (regülatör) ve ekipman monte edilmelidir,
Vanası asla yağlanmamalı ve yavaşca açılmalıdır,
Tüp içindeki gaz tamamen bitmeden (~ 5 bar basınca düştüğünde); tüpün vanası zorlamadan kapatılmalı ve kapağı takılmalıdır. Üzerine mümkünse boş yazılı bir etiket yapıştırılmalıdır,
Boş tüp tekrar depoya götürülmeli, boş tüpler için ayrılmış bölüme konmalıdır,
Tüpler, takoz, rulo, mesnet v.s. gibi amaçlar için kullanılmamalıdır,
Vanası açılmayan, kapanmayan veya gaz kaçıran tüpler üzerinde hiç bir zaman tamirat yapılmamalı, Habaş aranmalıdır.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU ( MSDS )
Çevre Bakanlığı “Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlemesine İlişkin Usül ve Esaslar Tebliği” temel alınarak ürünlerimiz için hazırladığımız Kimyasal Madde Güvenlik, Emniyet, Depolama Bilgi Formu (MSDS)’ na, ürünler sayfasında ilgili ürüne ait güvenlik paragrafından ulaşılabilirsiniz.
Bilgiler ulaşılabilen kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği her ne surette olursa olsun herhangi bir dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat oluşturmadan bilgi amacı ile hazırlanmış olup, kullanım amacına uygunluk ve kullanımdan kaynaklanan problemler yönünden Habaş ’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Gazın ait olduğu kategoriye (korozif, toksik, parlayıcı, firofobik, oksitleyici, inert veya radyoaktif) göre, her bir gazın özelliğine ve kullanılan prosese bağlı olarak, ilave tedbirler gerekli olabilmektedir. Kullanıcılar kendi proses yapılarını göz önüne alarak, kılavuzlarda belirtilenlerin özel ihtiyaçlarını karşılaması ve uygunluğu hususuna kendileri karar vermelidir.