Standart Olmayan Elektrik Sistemleri 🔨 Daha - 2019
Elektrik sistemleri için standartlar aynı zamanda kullanıcılar için konfor seviyelerini de dikkate alır, ancak en basit güvenlik kuralları genellikle ihlal edilir.
Teknoloji alanındaki gelişmeler ve standartlar, ayrıca kullanıcılara güvenliğin sağlanması, gerekli seviyelerin sağlanması için bunların nasıl kullanılacağını gösterir. konfor Yeni elektrik sistemleri olan binalarda veya önemli değişikliklere tabi olanlar için.
Bu anlamda, sivil elektrik sistemleri için ana normatif referans norm CEI 64-8 onunla değişken V3bununla birlikte, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için en basit kuralların bazılarının yeni inşa edilen tesislerde ihlal edildiği de olabilir.
Kısa devre akımı, sayaç tahsisi, elektrikli cihazlar ve prizler
Tedarikçinin bir elektrik sisteminin inşası için sağlaması gereken temel bilgilerden biri, teslim noktasındaki varsayılan kısa devre akımının değeridir.
Hem bir profesyonel tarafından hazırlanan projeye göre inşa edilmiş bir tesis durumunda, hem de montajcının boyutlandırması ile yapılan bir sistem durumunda, bilgi Teslim noktasındaki kısa devre akımı, sistemin ön tarafındaki manyetotermik cihazın, sayacın hemen aşağı yönünde seçilmesi için gerekli olanlar arasındadır.
Ne yazık ki, aynı metrenin aşağısına hiçbir cihaz takılmamıştır.
Teslim noktasının özelliklerine göre mevcut standartlar, tek fazlı güç kaynakları için minimum bir kesinti gücü empoze eder 6kA. Bunun yerine 6 mm kare olmalıdır bölüm Teslim noktası ile teslim süresi arasındaki minimum bağlantı telefon santralipratikte sıklıkla kullanılan kısım 4 mm karedir.
Ayrıca, anahtar panosunun ya da diğer elektrikli cihazların ya da bileşenlerin sayacının ya da elektrik sayacının, maalesef, genellikle sadece düşünceler dikkate alınarak, keyfi bir şekilde göz önünde bulundurulmasıyla yapılan sıralama estetik ve üretilen termal enerjinin dağılmasından veya tehlike durumunda müdahalelerden kaynaklanabilecek sorunlardan değil.
Sayaçların tahsisi ile ilgili olarak asıl normatif referans UNI CEI EN 16001Sayaçların muhafazasının binaların dışına, çevre duvarlarına veya duvarlara yerleştirilmesi gerektiğine göre, göreceli ve müteakip değişiklikler ve ilaveler ile, standart bir sayaç için referans boyutları yaklaşık 45 cm genişliğinde, 45 cm yüksekliği ve 30 cm derinlikteki bu ölçümler, piyasadaki mevcut kapıları referans alarak yapılan işlerin yürütülmesi sırasında kesin olarak tanımlanabilir.
Her durumda, içine bir sayacın yerleştirildiği sol üst köşedeki fotoğraf gibi tahsisler portmanto bir dairenin girişinde.
Tarif edilen sayaç için olduğu gibi, otomatik cihazlar bile, kapılar tarafından kapatılan mobilyalara veya çekmecelerin arkasına yerleştirilemez.
Benzer şekilde elektrik prizlerinin yeri ve anahtarların, hem miktar modunda, hem bağlantı biçiminde hem de kurulum sırasındaki, çoğunlukla ihlal edilen emniyet için temel prensiplere uyması gerekir.
Elektrik prizlerinin gerçekleşmesini öngörmek mümkün değildir. zemin ne de taraftaki iki fotoğrafta olduğu gibi, birbirine çok yakın pozisyonlarda.
Birincisi, zemin lambasının temini için tasarlanmıştı, zemine çok yakın olmasının yanı sıra, soket grubu da zemine yakın bir rafın altında olmak için, kullanım için elverişsizdir.
Daha fazla bağlantı için gruplar Alınan V3 varyantı, birbirlerine paralel olarak bağlanabilecek, mümkün olan maksimum sayı ile ilgili kesin göstergeler ve sahip olmaları gereken mesafeleri sağlar.
Hizmet veren elektrik prizleri için gözlemleyerek sonucuna varıyoruz. pişirme alanımutfak cihazlarının güç beslemesi için tasarlandığında, aynı prizlerin kumandası üzerine yerleştirilmiş 0/1 anahtar sağlamak iyi bir uygulamadır.
Bazı durumlarda, yandaki fotoğrafta olduğu gibi, bu anahtarlar öngörülmemiştir ve yanlışlıkla kullanıcıların rahatını arttırmayı düşünerek, olası maksimum sayıda soket takılmıştır.
Video: Busbar Kanal Sistemleri