Paratherm-HT Heat Transfer Fluid Yüksek ısı transfer yağı
Etiketler: paratherm, ht, heat, transfer, fluid, yuksek, isi, transfer, yağı
Ürün Kodu: PT100
Paratherm HT Isı Transferi Sıvısı, kapalı çevrim sıvı fazında ısıtılan ısıtıcılar için 650 ° F (343 ° C) ve katı yakıtla çalışan ısı geri kazanımı için 675 ° F (358 ° C) ısıtma için tasarlanmış kısmen hidrojene terfenil bazlı bir üründür. konveksiyon ısıtıcıları.
Şu uygulamalar şunları içerir:
Kısmen hidrojene terfeniller uzun yıllardır yüksek sıcaklıklı ısı transfer uygulamalarında başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Kullanıcıların bu tür kimyasallardan beklediği kalite standartlarını karşıladığından, Paratherm HT, eklenmesi veya tam değiştirilmesi gereken mevcut kurulumlarla tamamen uyumludur.
Isıtransfer akışkanları bizim tek işimiz olduğu için, müşteri desteğimiz
müşterilerimizin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurulmuştur. Birden fazla dağıtım sahası ve 7/24 yanıt, minimum sipariş miktarı olmadan ihtiyaç duyduğunuzda ürünün sizin tesisinizde olmasını sağlar. Akışkan test programımız, Paratherm'in durumunu izler ve ekipman sorunları hakkında geri bildirim sağlar. Sorunu telefonla veya e-postayla çözemezsek, sitenizi yakından görmek için sitenizi ziyaret edeceğiz.
Akışkan oksidasyonu, kapalı çevrim ısı transfer sistemleriyle ilgili daha ciddi bakım sorunlarının önde gelen nedenidir - soğuk noktalar, ısıtıcı koklaşması, tıkalı basınç sensörleri ve sonuç olarak sıvı jelleşmesi. Paraterm, Paratherm HT ısı transfer akışkanının oksidasyonunu önlemek için genleşme tankına bir nitrojen battaniyesi yapılmasını şiddetle tavsiye eder.
Sıvı Depolama Davullar, suyun ısı transfer akışkanına girmesini önlemek için içeride depolanmalıdır. Mühürlü variller açık havada bırakılmalıdır, yanlarında saklanmalıdır. Açılmamış totelar hava şartlarına dayanıklı olsa da, açık havada bırakılırsa istiflenmemelidir. Sıvı, minimum pompalanabilir sıcaklığın altında saklanacaksa, sıvılar sisteme şarj edilmeden önce ısınmak için iç mekanda hareket ettirilmelidir. Ekstra Sıvının Değiştirilmesi Çoğu durumda, sıvı değişimi bir kolay tahliye ve doldurma. Bu kadar uyumsuz olan çok az sıvı var. % 10-15 kalıntı yeni Paratherm'i etkileyecektir. Herhangi bir sorunuz varsa, bize ulaşın.
Yeni sistemlerde akışkan, 9 ila 12 aylık bir başlangıçta test edilmelidir. Mevcut sistemlerde yeni akışkan, gelecekteki testler için bir ana hat oluşturmak amacıyla operasyonun ilk ayında test edilmelidir.
Yeni Sistemlerin Şarj Edilmesi
Ürün kalitesi nedeniyle gerekmediği sürece, Paratherm'in şarj edilmesinden önce yeni sistemlerin temizlenmesi gerekmemektedir. Kimyasal kaplamalar, yağlar ve diğer üretim kalıntılarının miktarı genellikle sıvı ömrünü etkilemek için yeterli değildir. Gerekli olan her şey, herhangi bir metal veya kaynak kalıntısını yakalamak için pompanın en az 60 gözlü filtreli bir Y süzgecinin kurulmasıdır. Sistem çalışma sıcaklığından iki kere tekrar edildikten sonra ekran çıkarılabilir