MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU - PDF
Download "MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU"
1 MODÜLER DEPO KULLANMA VE MONTAJ KLAVUZU Modüler plakalı su deposu, plakaları fabrikada üretildikten sonra, modül plakaların elle taşınarak montaj mahalinde rahatlıkla monte edilebilen montajı pratik ve kullanışlı bir depo şeklidir. Her bir parçası bir insanın rahatlıkla taşıyabileceği ebatlar da ve en dar mahallerden kolayca geçe bilecek büyüklüktedir. Depo modülleri taşınırken çizilip, ezilmemesine dikkat edilmelidir. Pis, kirli yağlı paslı yerlere ve sivri ve kesici cisimlerin bulunduğu mahallerin üzerinde stok edilmemesi gereklidir. Depo montajına önce ayakların tabana montajı ile başlanır. Galvanize edilmiş köşebentler aşağıda görüldüğü gibi tam bir çerçeve oluşturacak şekilde monte edilir.
2 A ve B ölçüleri depo büyüklüğüne göre ve ebatlarına göre firma tarafından belirlenir.
3 ÖNEMLİ NOT ; Deponun monte edileceği mahalde deponun kenarlarında montaj için minumum cm boşluk bulunmalıdır. Bu boşluk montaj, test ve ileride gerekebilecek müdahaleler için geçerlidir Ayak montajı sonrası köşebent çerçeve içerisine köşebendin yüzeyi ile sıfır olacak şekilde beton atılır. Beton yüzeyinin düzgün olması ve köşebent üst seviyesini geçmemesi gereklidir. Betonun atılmasının zor olduğu durumlarda tercih edilmemekle birlikte köşebentlerin içi kumla da doldurulabilir.betonun belli bir kuruma süresinden sonra depo alt plaka saçları döşenir. Galvanizli ve boyalı depolarda tek taban sacı kullanılır. Paslanmaz depolarda ise taban sacının üzerine ayrıca paslanmazdan bir kat 2.kat taban sacı serilir. Taban saçları yan yana getirildikten sonra birleşim yerlerine özel epidiyen kauçuk contaları takılarak plakalar birbiri ile birleştirilir. Cıvatalar; contanın parçalanmasına neden olmayacak şekilde fazla veya su kaçağına neden olabilecek şekilde de az sıkılmamalıdır.
4 Taban plakasının montajını mütakip yan plakaların montajına geçilir. Yan plakaları contaları takılarak 1.sıradan başlamak üzere şekilde görüldüğü gibi sıra ile monte edilir. Montaj Esnasında ; 1- Conta Sıkma Tork una, 2- Deliklerin Eksenlenmesine, 3- Contaların Kaymamasına, ÇOK DİKKAT EDİLMELİDİR.
5 Birinci sıra modüllerin montajının bitmesini mütakip aynı şekilde ikinci sıra modüllerin montajına başlanır. İkinci sıra montajında 1.sıra montajında dikkat edilen tüm hususlara yine aynı şekilde itina ile dikkat edilir.
6 İkinci sıranın montajından sonra deponun ebadına bağlı olarak 3. ve 4. sıra modüller monte edilebilir. Yan plakaların montajından sonra kenar köşebentlerinin montajına başlanır ve bitirilir. Yan plakalarda bulunan gerdirme başlık bağlantılarının konumuna ve adedine göre gerdirme çubukları hazırlanır. Gerdirme çubuklarının her iki ucundaki cıvatalı kısım gerdirme başlıklarındaki delikten içeri sokulur ve somunları takılır. Gerdirme çubukları gerdirme somunu vasıtası ile karşılıklı modüller birbirine paralel olacak şekilde sıkılır ve kesinlikle boşluk bırakılmaz.
7 Üst plakaların montajına başlanmadan önce, eğer var ise taban destekleme direkleri depo içersine monte edilir ve taban plakasına somun ile tutturulur.tavan plakalarının bükülmüş kenarlar birbirleri ile bağlantı için kullanılır. Düz ağızlı kenarlar (Bükülmemiş kenarlar) depo kenarlarına göre düşünülmüştür ve depo kenarlarına gelecek şekilde monte edilir. Tavan plakaları contaları takılarak yandan başlanmak üzere sırayla monte edilir. Diğer tavan plakaları ile oralarına contaları koyularak cıvatalarla birbirine bağlanarak monte edilir. Tavan destek direklerine denk gelen tavan plakaları mutlaka destek plakası pabucuna cıvata ile bağlanır.
8 Tavan plakalarının montajından sonra modüle depo ana gövdesinin montajı tamamlanmış olur.bundan sonraki safhada depo aksesuarlarının montajına başlanır. Depo aksesuarları aşağıdaki sıraya uygun olarak sıra ile monte edilir. - Depo Temizleme Kapağı - Blöf Vanası - Su Çıkış Vanası - Seviye Göstergesi ve Yuvaları - Su Giriş Vanası ve Seviye Flatörü - Taşma Borusu - Hava Tahliye Şapkası - Üst Kapak - Çıkış Merdiveni DEPONUN TEST EDİLMESİ ; Tüm gövde ve aksesuarlar montajı tamamlanan depo yavaş yavaş su ile doldurulmaya başlanır. Suyun dolması esnasında herhangi bir yerde kaçak tespit edilirse kaçağın olduğu mahaldeki cıvatalar sıkılarak kaçak giderilir.eğer dolum esnasında depo modüllerinden ileri veya geri hafif kayma gözlenirse bu durum gerdirme çubuklarının montaj esnasında dengeli olmadığının göstergesidir. Bu durum depo içerisine girilerek gerdirme çubuklarının kafalarındaki somunlar ile oynanarak giderilir. Depo komple su ile doldurulduktan sonra bir saat dolu vaziyette beklenir, eğer bir kaçak yoksa test tamamlanmıştır ve depo kullanıma hazırdır.
9 ÇOK ÖNEMLİ NOT ; Depoya boru bağlantıları yapılırken borular vasıtası ile depoya yük ve kuvvet gelmesi mutlaka önlenmelidir. Boruların ağırlıkları depoya yakın mesafeden mesnetlenmeli, borulardan gelebilecek ön gerilim, tork ve bindirmelerin depoyu etkilemesi mutlaka önlenmelidir. Hidroforlar direkt depoya bağlanmamalı, mutlaka esnek bağlantı elemanları kullanılmalıdır.
10 Depolara merdiven ve yük mesnetli destek dayanmamalıdır. Depoların kenarında ateş yakılmamalı Depolara sivri ve keskin sert malzeme ve depo ateşe maruz bırakılmamalı. ler ile müdahale edilmemelidir.
11 Depo üzerine ağırlık koymayınız. Depoyu esnetmeyiniz. Depo su girişine mutlaka filtre koyunuz ve filtreyi her hafta temizleyiniz. Depoyu düz zemine monte ediniz.
12 Depo bağlantı elemanlarına basmayınız, Depo blöf vanasından suyun kirli esnetmeyiniz. liğine bağlı olarak her hafta veya her ay mutlaka temizleyiniz.
SİLİNDİRİK CİVATALI DEPOLAR MONTAJ VE GÜVENLİK TALİMATI KLAVUZU
SİLİNDİRİK CİVATALI DEPOLAR MONTAJ VE GÜVENLİK TALİMATI KLAVUZU Silindirik Civatalı Modüler Depo Genel Görünüşü Silindirik civatalı modüler su depoları tüm taban tavan ve yan modülleri fabrika şartlarında