ARD Güvenlik Sistemleri & Davlumbaz Söndürme Sistemleri
GAZLI SONDURME SISTEMLERI
KOPUKLU SONDURME SISTEMLERI
TOZLU SONDURME SISTEMLERI
KARBONDIOKSIT SONDURME SISTEMLERI
MIKRO SONDURME SISTEMLERI
YANGIN ALGILAMA SISTEMLERI
MEKANIK TAAHHÜT UYGULAMA
ACIL DURUM ARMATURLERI
CNC TALASLI IMALAT
DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SIST.
Mutfaklarda ve diger kullanıim alanlarindaki davlumbazlarin, uzun süre temizlenmeden kullanıldigi takdirde icinde biriken yagların herhangi bir sebeple tutusmasindan kaynaklanan davlumbaz yanginlarinin söndürülmesi oldukca zordur. Davlumbaz söndürme sistemleri ise davlumbazlarda cikacak yanginlarin söndürülmesinde en kolay ve en etkili cözüm yoludur.
Davlumbaz Söndürme Sistemleri Günümüz mutfaklarda 100 kisi ve üzeri yemek veren her restaurantlarda mutfak davlumbazlarina söndürme sistemi yaptirmak 2004 yangin yönetmeligine göre zorunlu kilinmistir. Davlumbaz söndürme sistemi yaptirilirken dikkat edilmesi gereken bazi hususlar vardir. Bunlar; Davlumbaz söndürme sistemi mutlaka telli sistem denilen ve 182C de calisan metal dedektörlü sistem olmalidir.
Söndürme maddesi olarak potasyum karbonat kullanilmalidir ve ISO belgeli olmalidir.
Davlumbaz tüpleri 1,6 galon, 3 galon, 4,6 galon ve 6 galon sistemlerden olusmaktadir.
Davlumbaz sisteminin otomatik valfi mutlaka princten yapilmis ve krom kapli olmalir. Cünkü potasyum karbonatin asindirma ve korozyon özeliginden dolayi krom kapli olacaktir.
Tüpün icerisi plastik kapli olacak ve tüp rengi kirmizi eletrostatik boya yapilmis olmalidir.
Yapilan tesisatin boyamasi yapilamaz, aksi halde boya yanici oldugu icin yangin cikma ihtimalini artirmis olacaktir.
Davlumbaz söndürme sistemlerinin montajinda paslanmaz boru ve hidrolik baglanti ekipmanlari kullanilmalidir.
Davlumbaz tüpünün üzerinde mekanik kontrol basligi olacaktir.
Yangin ciktiginda dogal gazi kesmek icin kontrol basligi icerisinde kontak switch olacak ve sistem bosaldiginda sinyal göndererek dogal gazi kesmelidir.
Söndürme sisteminin yanin da dogal gazi olamasi icin dogal gaz dedektörü kullanilmalidir.
Davlumbaz sisteminin yaninda, sistemi manuel bosaltmak icin manuel bosalma butonu olmalidir.
Kullanilacak olan tüp mutlaka TSE ve CE onayli olmalidir.
ARD OLARAK Davlumbaz söndürme sisteminin üretim yapmakta ve montaj islemlerini kendi elemanlarimiz ile yapmaktayiz. Amerikan menseili sistem olan UL 300 onayli davlumbaz söndürme sitemlerinin satisini ve monajinida yapmaktadir. Tecrübeli ve yurt disinda egim almis sertifikali elemanlarimizla birlikte müsterilerimize hizmet etmek icin calismaktayiz.
YANGIN SÖNDÜRME SISTEMLERI
FM 200 Gazli Söndürme Sistemleri Davlumbaz Söndürme Sistemleri Köpüklü Söndürme Sistemleri Tozlu Söndürme Sistemleri Micro Söndürme Sistemleri ILETISIM
Adres: Güleryüz Sanayi Sitesi1329. Cad. (Eski 33. Cad) No: 33İvedik OSB. / Yenimahalle / ANKARA
Telefon: +90 312 394 47 88Fax: +90 312 394 47 98Gsm: +90 507 344 86 88
Copyright 2014 - ARD
Yangin ve Güvenlik Sistemleri
Yangin Yönetmeliği | Belgelerimiz