Gebze Yangın Dolabı Tesisatı|Yangın Tesisatı Proje Gebze
Yangin Dolabi Tesisati
Yangin Sprink Hatti Tesisati
Borular birleştirilmeden önce her türlü kir, pas ve imalat artıklarından arındırılır,temizlendikten sonra birleştirilir. Dişli bağlantı sırasında kullanılan ara bağlantı parçalarının (Fittingslerin) sızdırmazlığının sağlanmasında keten, teflon veya sıvı conta kullanılır.
Elle çalıştırılan yangın tesisatlarında yangın dolapları kullanılır. Yangın dolabı en az 600x700x160 mm ebatlarındadır. İçinde bir yangın musluğu (Köşeli vana), 10 kgf/cm2 basınca dayanabilen keten hortum veya kauçuk esaslı lastik hortum, hortumun ucuna bağlanmış fıskiyesi (Lans) bulunan bir dolaptır. Hortum musluğa ve fıskiyeye sıkıca bağlanır. Hortum dolap içerisindeki bir makaraya düzgün olarak sarılmış olabileceği gibi raf ya da rafların üzerine katlanmış olarak da konabilir. Burada önemli olan bir yangın anında fıskiye elle musluk açıldıktan sonra yangına koşulduğunda hortumun dolaşmadan açılabilmesidir. Hortumun boyu 10-30 m arasında değişebilir.
Yangın Hidrofor Tesisatı
Yangın dolapları, binaların yangından daha iyi korunmasını sağlayan otomatik sprinkler sistemlerine alternatif değildir. Önemli yapılarda her iki sistem bir birini tamamlar ve bir arada yapılmalıdır. Binanın sprinkler sistemi korunması ve katlara itfaiye ağzı bırakılması durumunda yangın dolapları arasındaki uzaklık 45 m’ye kadar çıkabilir
-Yangın borularını 50 mm çaptan küçük döşenmez.
-Yangın tesisatını proje esaslarına göre döşenir.
-Yangın dolabını kolay ulaşılabilir yerlere koyulur. Genellikle merdiven boşlukları ve kapı girişleri uygun olur.
-Serpicileri eşit aralılarla gerekirse şaşırtma biçiminde takılır.
-Boruları olabildiğince kısa ve düz döşenir.
-Yangın borularını daima sıva üstünden çekilir.
-Boru içinde keten, inşaat artığı ve metal artıklarının kalmamasına dikkat edilir.
-Yangın dolabını uygun yükseklikte ve duvar içine montaj edilir.
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre:
Konutlar İçin -Yüksek binalar(ZK+NK-21,5 m=7 kat veya 3-2.1 BK+ZK+NK+ÇK))
Toplam kullanım alanı-Faydalı Alan 1000 m2 den büyük yanıcı madde içeren(kağıt,kumaş vs) imalathane-atölye-depo-konaklama,sağlık,toplanma amaçlı ve eğitim binalarında ,
Alanlar toplamı 600 m2 den büyük olan kapalı otoparklarda
ısıl kapasitesi 350 kw=301.000 kcal/h üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburidir.