Tamamı yapı içerisinde bulunan yangın kapıları, daima kapalı durumda tutulmalıdır. Yangın kapıları, yangınlara karşı koruma yönetmeliği gereğince hidrolik menteşe ile kendi kendisini kapatma özelliğine sahip bulunmalıdır. Yangın kapıları eğer yangın boşluğuna açılıyorsa, devamlı açık tutulacak havalandırma sistemi ya da hava bacaları ile havalandırılacak şekilde yapılmalı, kazazedelerin yangın esnasında ortama yayılacak duman, zehirli gaz ve benzeri kaçaklardan etkilenmesi önlenmelidir. Yüksek katlı binaların yangın kapısı sahanlığında mutlaka mekanik havalandırma sağlanmalı ve bu havalandırmayı sağlayacak olan güç kaynağı, jenarötörden ya da binadan bağımsız beslenecek şekilde alınmalıdır. Yangın kapıları ve aksesuarlarında hiç bir şekilde yanıcı boya ya da madde kullanılmasına müsaade edilmemelidir. Yangın kapılarında mutlaka panik bar kullanılmalı, başka hiçbir kilit sistemi olmamalıdır.
Yangın Kapıları Hangi Özelliklerde Olmalıdır?
Yangın kapıları, yangın esnasında oluşacak alevlere en az 30 ila 120 dakika dayanacak özellikte imal edilmeli, alevden etkilenmeyecek ve kesecek özellikte, kaçış istikametine doğru açılan, ve tekrar kendi kendine kapanabilen özellikte olmalıdır. Yangın kapıları yangına müdahale esnasında görevlilerin taşıyacağı muhtemel malzemelerin ve aletlerin içeriye girişine zorluk çıkarmayacağı ebatlarda imal edilmesi gerekmektedir.
Yangın Kapıları Ebatları
Yapılardaki acil çıkış genişlikleri ve yangın kapıları için gereken miktar yangınlara karşı koruma yönetmeliğine göre metrekareye 2 kişilik kullanıcı yükü olacak şekilde, yapı alanı ile çarpılmalı, bulunacak kullanıcı sayısı tek kişi hesabıyla üç dakikada kırk kişinin alanı boşaltacağı genişlik bulunarak, yarısından bir fazlası hesabı ile yangın kapıları sayısına ulaşılmalıdır.
Ayrıca her halükarda elli kişi kullanıcı yükünün aşıldığı her yapıda, yirmi beş kullanıcı yükünün aşıldığı yüksek riskli eğlence alanlarında çıkışlara ulaşabilmek için en az iki adet yangın kapısı bulundurulması zorunludur. Kullanıcı yükünün 500 kişiyi geçtiği yapılarda ise yangın kapılarının sayısının en az üç olması sağlanmalıdır.