Kaçak akım röleleri | Sayfa 3 | ISGforum.net :: İSG sektörünün iş ve bilgi ağı
Konusu 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' forumundadır ve seli tarafından 24 Haziran 2013 başlatılmıştır. 5 sayfadan 3. sayfa
Hocam çok ayrıntıya girmeyelim burada. herkes elektrik üzerine uzman değil.
"Değişik ek: RG 30/11/1995- 22479) Açıklama : Hata akımı koruma düzeni bulunmayan tesislerde korumanın etkinliğini arttırmak için, ana ve dağıtım tablolarında koruma topraklaması ve sıfır iletkeni baraları, gerektiğinde kolaylıkla ayrılabilecek şekilde birbirine elektriksel olarak bağlanmalıdır."
Bal gibi TN sistemi tarif etmiş, değil mi?
Bu arada çok çok zor olsa da bir AG tesisinde dokunma gerilimi 50 volta düşürülebilir. İmkansız diyemezsin. Toprakalamlar yönetmeliğinde de şarta bağlı olarak kaçak akım zorunlu diyor. Bodoslama zorunlu diyemeyiz.
iyice çorba oldum,
bizim elektrik mühendisimiz bizim makinalara koyamayız durmadan atar doğası gereği kayıp akım var diyor.
ama işyeri ve bina eklentileri yönetmeliğinde "seçicilik ilkesine dayanarak kaçak akım rölesi konur" gibi birşey var. bunu yorumlayamadık.
sanırım buraya dayanıyor söyledikleriniz.
biraz aydınlatır mısınız?
seçicilik ilkesi nedir?
Hangi hallerde taktırmamız zorunlu?
ofis ve mutfak hatlarına koydursak yeterli olur mu? el aletlerinin bağlandığı yere de mi koymalıyız? tüm makina hatlarına zaten koyduramıyoruz, gövde toprağı yaptık.
ama en son elektrik bilgim Fizik 2 cahilim yani , basit anlatırsanız süper olur.
ONUR BEY SONUÇTA AYNI KURUMDAYIZ. BİZİM YAPTIĞIMIZI BEN TARTIŞMA OLARAK GÖRMÜYORUM BİLGLİ PAYKLAŞIMI OLARAK ALGILAMAK İSTİYORUM BU ÇERÇEVEDE; İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİNDE EN GEÇ AZRIZA AKIMLARININ 0,2 SANİYEDE TEMİZLENMESİ İSTENİYOR. KAÇAK AKIM ROLESİNİN KULLANILMADIĞI YERLERDE TOPRAKLAMANIZ HER NEKADAR GÜÇLÜ OLSADA SİGORTALARIN ANİ AÇMA DEĞERLERİNİN BU SÜRE ZARFINDA DEVREYİ AÇABİLMELERİ İÇİN NOMİNAL AKIM TAŞIMA DEĞERLERİNİN 5 KATI GİBİ BİR AKIMIN SİSTEMDEN AKMASI GEREKİR Kİ SİGORTALARIN DEVREYİ AÇMA ZAMANLARI İLE AKIM DEĞERLERİNİN GRAFİKELERDEN GÖREBİLİRSİNİZ.
MESALA; 20 AMPERLİK BİR SİGORTANIN 0.2 SANİYEDEN DAHA KISA SÜREDE ARIZAYI TEMİZLEMESİ ÇİN 200 AMPERİN AKMASI GEREKİR DEVREDEN BUDA ANCAK 1 OHM UN ALTINDA TOPRAK DİRENCİ OLAN YERLERDE TEORİDE GERÇEKLEŞİR. DAHA YÜKSEK AMPEREJLI DEVRELERDE BU AKIMLAR DAHADA YÜKSELİR.
İLGİLİ YÖNETMELİK İÇ TESİSATTA İLLAKİ KAÇAK AKIM KULLANACAKSIN DEMEMİŞ AMA TT SİSTEMDE 0.2 SANİYEDEN DAHA KISA BİR ZAMANDA KAÇAKA AKIM RÖLESİ KULLANMADAN AKIMI KESMEN MEVCUT TÜRKİYE ŞEBEKESİNDE MÜMKÜN DEĞİLDİR.
TN ŞEBEKE İSE TÜRKİYEDE HEMEN HEMEN HİÇ KULLANILMAMAKTADIR. TN SİSTEME GEÇMEK İÇİN 3 FAZINDA ÇOK İYİ DENGELİ DAĞITILMIŞ OLMASI GEREKİR.
küük yazmanızı rica etsem?
takip etmek istiyorum yazdıklarınızı ama karakterler ince büyük yazılınca gözlerim karışıyor yaşlılık işte
Yeni yapılan mesken , işyeri , otel tüm projelendirmeler de KAR (Kaçak Akım Rölesi) 30mA
YKŞ (Yangın Koruma Şalteri) 300 mA
TEDAŞ ve ÖZELLEŞTRİLMİŞ ELEKTRİK ŞİRKETLERİ
Projede olduğu için tesisat kontrolündede isteniyor.....
EMO TOPRAKLAMA RAPORUNDAN
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre enerji giriş panosuna ve büro dağıtım tablosuna uygun değerde (30 veya 300 mA anma değerli) artık akım anahtarı ( kaçak akım rölesi) tesis edilmesi zorunludur. Artık akım anahtarı tesis edilmesi halinde otomatik koruma güvenliği sağlanacağından ilgili yerlere artık akım anahtarı tesis edilmesi tavsiye edilir.
*Ölçülen topraklama geçiş dirençleri normal değerlerin üzerindedir. Ancak, girişte Artık Akım (Kaçak Akım Rölesi) tesis edildiği ve otomatik koruma güvenliği de sağlandığı için koruma uygundur. Artık akım anahtarı testi de yapılmış ve çalıştığı görülmüştür.
Hüseyin bey Harika anlattınız ve helal yani.ama anlamadım ben bişe.Avam dili ile bize;
nerelerde kaçak akım taktırmalıyız,
bunun için hangi kablo özelliklerinde sistemler kullanmalıyız.
Kaçak akım rolesi örnek resimler var mı elinizde nasıl anlarız var mı yok mu?
bazen taktırıyoz zırt bırt şalter attırıyo ifrit ediyo bizi ne yapmamız lazım.
KAçak akım rolesi çeşitleri var mı?
Elektirik özürlüsüyüm bana yardım lütfen.
1-iç tesisatta yani 1000 v un latındaki tüm mekanlarda kaçak akım rölesi taktırmalısınız.
2-sisteminiz 3 fazlı ise genelde böyle 4* yada 5* nyy yada nym yada yamnaz kablo istiyorsanız nhxmh türü kablolar olabilir genelde nyy dir. önemli olan iyi izole olmasıdır. kabloların
3-resim interdettende göreblirsiz. 3 fazlı istemde 4 giriş 4 çıkışı vardır üzerinde bir test butonu bulunuz
4- zırt pırt şalter atıyorsa orda kaçak akım rölesinin kaçak akımından daha yüksek bir kaçak var demnektir. burda sorun rölede değil tesisattadır. özellikle tesistaın çeşitli noktalarında iletkende yüzülme yada belli belirsiz izolasyon bozuklukları varsa bu olur.
5-2 çeşittir 30 ma kaçakta açanlar ( evlerde bunlar kullanılrı) 300 ma de açanlar ( fabrika,atelye bunlar kullanılır.) 30 ma i götürüm sanayide kullanırsanız sık atar.
5- elektirik değil elektrik Hüseyin ÖKELEK
bu arada kaçak akım rölesi 1995 den sonra yapılan projelerde zorunludur. daha önceki yapılarda bu zorunluluk bulunmadığından kaçak akım olmadan yapılmıştır.
Aşağıdaki linkteki olay sizce sebebleri ile birlikte neden olmuştur.ve uzatma kablosu kaç volttur.50 volt teklikeli gerilimdir.Matkap kaç voltta çalışır.
Hüseyin Ökelek dedi:
Hocam, manyetik şalter koyarım yine kaçak akım koymadan hallederim işi --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 22 Temmuz 2013 ---
5- elektirik değil elektrik Abi kablo izole olsun da ne olursa olsun, öyle nyy,nym hepsinin bükülgenlik ıvırı zıvırı farklı..İzolasyon oalrak hangisi daha güçlüdür?
Ayrıca Erkan Bey elektirik diyorsa elektiriktir ÖNCE RUH SAĞLIĞI
ofis ve mutfak hatlarına koydursak yeterli olur mu? el aletlerinin bağlandığı yere de mi koymalıyız?
tüm makina hatlarına zaten koyduramıyoruz, gövde toprağı yaptık.
Seçicilik : Arızalı bölümün arızasının en kısa sürede kesilecek şekilde en yakın hattın açması, diğer hatların elektriğinin kesilmemesidir, kaba olarak.
Mesela ana pano çıkışına 300 mA, tali pano girişlerine 30 mA kaçak akım rölesi koyarsanız (ki 300 mA lik olana yangın koruma denir) Seçici bir sistem olur. Çünkü daha küçük kaçak akımla daha küçük bir tesisat kolunu korursunuz. Büyük akımla ancak bütün tesisatı besleyen hat açacaktır.
Ama diyelim ki hem ana pano çıkışı 30 mA, hem tali pano giri,şi 30 mA olsaydı. Sistem seçici olmayacaktı. Neden olmayacaktı? 30 mA lik bir kaçak akımda hem ana panodaki ana besleme hattı, hem de tali besleme hattı birlikte devreyi açacaktı. yani tali panoyu kontrol eden kaçak akım rölesi işlevsiz duruma düşecekti.
Şunu da açıklıyım. Ben kaçak akım rölesi kullanmayın demiyorum. Keisnlikle kullandırın. Ama elektrikte başka koruma tekniği yokmuş gibi gösterilmesine fitil oluyorum (Hüseyin hocam bu kısım sana değil, bodosolama kaçak akım zorunludur yazanlara) Hüseyin hopcam sağolsun geldi, işin ayrıntılarını anlatıyor.
Özetle ben öyle bir sigorta koyarım ki kaçak akıma gerek kalmaz.. Ama bunun işlevselliği sorun çıakrabilir. SONUÇ olarak: kaçak akım rölesi kullanırsanız, sistemin güvenliği kesin olarak artar. Kullanmamanız durumudna sistem büğyük ihtimalle güvensiz olacaktır.
Erkan Bey, Hüseyin hocam geldi, bakıyorum sorular hemen ona Bize anında satış, alacağın olsun ÖNCE RUH SAĞLIĞI
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ Tedaş (özel şirket) bu kontrol formu(denetim belgesi) ile abone yapıyor.
Bu formda 58.madde de Kaçak akım koruma rölesi (Hata akımı koruma rölesi) isteniyor.
word olarak ekledim
58.Hata akımı koruma röleleri uygun olarak tesis edilmiş ve fonksiyonel mi?
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ.doc
Dosya Boyutu: 82 KB
Güzel bir belge, ancak mevzuat hükmü değil. Ancak ev abonelerinin topraklama direnci sigortanın 0,2 sn. de açmasını sağlayamayacağı için zaten kaçak akım rölesi zorunlu hale geliyor.
Bir arkadaşımızın sorusu üzerine şu açıklamayı yapayım:
Sigorta ile kaçak akım rölesini nasıl ayırt ederiz?
eğer bir cihazın sigorta mı kaçak akım rölesi mi olduğu kafanızı karıştırıyorsa. Kaçak akım rölesinin üzerinde 30 mA yada 300 mA ibaresi olur. Eğer yalnızca 16A,20A, 32A, 40 A ibareleri varsa sigortadır. Ama kaçak akım rölesinde hem bunlar hem de bahsettiğim 30 mA yada 300 mA yazar.
Uzatma 220 V tur. Ama 3 faz kaynak ise 380 V'tur. 50 V elektrik literatüründe tehlikeli gerilim oalrak geçer. Kişinin 0,2 sn den fazla maruz kalmaması gerekir.
Her ne kadar bana sormasan da cevabını vereyim erkan üstadım (Erkan Dündar)
nerelerde kaçak akım taktırmalıyız?
Cevap: Her türlü elektrik tesisatının ana panolarına, bir giriş 300 mA bir de çıkış 30 mA oalrak her bir dağıtım sigortasının önüne
(Çok zor bir ihtimal ama topraklama direnciniz sigortanızın 0,2 sn de açmasını sağlayacak kadar küçükse, kaçak akım rölesine gerek kalmaz. Ama her topraklama teçhizatı zamanla oksitleneceği için, ve bu değeri sağlamak çok çok zor olduğu için taktırmak zorudnasınız)
Geri kalan sorularda Hüseyin Hocamın cevapları yeterli
şimdi aklıma geldi ; "en iyi elektrikçi yaşayan elektrikçidir "diye bir söz var!
Kalsın ben kötü elektrikçi oalyı mdaha iyi --- Tekrar yazılan mesaj birleştirildi, 24 Temmuz 2013 ---
Aynı mantıkla en iyi morg görevlisi de ölü moırg görevlisi oluyor o zaman :d
kaçak akım rölesi demişken ?
PC VE MP3 KAZASI.pdf
Dosya Boyutu: 105,1 KB
Overlok makineyi bilmiyorum, ama monofaze makinelerin fişleri de zaten topraklı olmalıdır. Bu şekidle gövde topraklı olur. Gövde hiç topraklı olmazsa topraklama çalışmaz
BEN SANA MUALEF ETMİYORUM BENİM İŞ GÜBVENLİĞİ NOTLARIMDA VAR GÖREVDE YÜKSELME DEDE BAHSETTİM MECBURİ OLDUĞUNU ŞİMDİ SÖYLEDİĞİM BİŞEY DEĞİL...
Senin yüzünden görevde yükselmede İSG sorularım yanlış çıktı zaten hocam :d
TT: Nötr iletkeni ile koruma topraklamasının ayrı yapıldığı sisteme deniyor. TN sistemde iki iletken ya baştan ya sondan birleşiyor.
AG: Alçak gerilim demek
Neye göre mecburi sayın hocam ?
İKİNİZDE ELEKTRİKTE UZMANSINIZ AKLIMI KARIŞTIRDINIZ AAAA BİZ NASIL KİME İNANCAZ Kİ muhendis1970,