GST Yangın C-9103 Konvansiyonel Dual Isı Dedektörü
GST DC-9204E Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu 43,00 $ +KDV
GST Yangın C-9101 Konvansiyonel Kombine Optik Duman+Isı Dedektörü 62,00 $ +KDV
GST Yangın C-9103 C-9103E Konvansiyonel Dual Isı Dedektörü
Sabit Sıcaklık ve Yükselişi Isı Algılama Hızı
Estetik açıdan düşük profilli tasarım
8 bit akıllı işlemci
İkiz 360o görüş için LED
Uzaktan gösterge çıkışı ile
Güncel Bekleme: 0.06mA
Alarm Akımı: 30mA
Sıcaklık: -10 ℃ ~ + 50 ℃
Bağıl Nem: 95%
Boyutlar: Çap 100mm, Yükseklik 58mm
Stok kodu: C-9103 Kategoriler: GST Konvansiyonel Yangın Alarm Etiketler: C-9103E, Dual Isı, Dual Isı Dedektörü, GST Dedektör, GST KONVANSİYONEL DEDEKTÖRLER, GST YANGIN, GST Yangın Konvansiyonel, Konvansiyonel, Konvansiyonel Isı Dedektörü, Optik Duman Dedektörü
GST Yangın C-9103 Şartname
GST Yangın C-9101 Dökümanlar
☆ Fixed Temperature and Rate of Rise Heat Detection
☆ Aesthetically pleasing low profile design
☆ 8 bit intelligent processor
☆ Twin LED for 360o vision
☆ With remote indicator output
☆ LPCB Approval
☆ Standard: EN54-part7
☆ Operating Voltage: 24VDC
☆ Operating Current:
Standby Current: 0.06mA
☆ Operating Environment:
Temperature: -10℃ ～+50℃
☆ Dimensions: Diameter 100mm, Height 58mm
Be the first to review “GST Yangın C-9103 Konvansiyonel Dual Isı Dedektörü” Cevabı iptal et
GST Yangın C-9103 Dual Isı Dedektörü Teknik Şartnamesi -
Konvansiyonel Akıllı Artış Oranı ve Sabit Sıcaklık Isı Dedektörü
Dedektör 8 bit mikroişlemciye sahip olmalıdır.
Sıcaklık dedektörü yüksek oranda doğrusal bir termistör devresini içinde barındırmalıdır. Voltaj transformasyonundan sonra çıkış sinyali SCM’ye girmelidir ve SCM akıllı işlemeyle sinyali işlemelidir. SCM yangın sinyalini kontrol ettiği zaman kontrol paneline yangın sinyali göndermeli ve dedektörün LED i yanmalıdır.
Sıcaklıkla orantılı olarak bir gerilim ölçeklenecek, doğrusallaştırılacak ve analog bir değer olarak nitelendirilecektir.
Dedektör,standart bir soket sayesinde montaj edilebilmeli ve bu soketlerde hiçbir elektronik devre olmamalıdır.
Dedektör yazılımı aygıtın hem bir artış hızı hem de sabit sıcaklık dedektörü olarak kullanılmasına olanak tanıyacaktır.
Dedektörün cihaz türü programcı tarafından isteğe ayarlanabilmelidir. Ayarlama elektronik sayısal bir el aygıtı ile yapılabilmelidir.
Dedektörlerin yangın senaryolarını depolayarak analiz edebilmelerine olanak sağlayacak ve bu şekilde yanlış alarmlara maruz kalma şansını azaltıp duyarlılığı artıracaktır.
Dedektörlerin yangın senaryolarını depolayarak analiz edebilmelerine olanak sağlayacak ve bu şekilde yanlış alarmlara maruz kalma şansını azaltıp duyarlılığı artıracaktır. SCM gerçek zamanlı olarak data toplama ve işleme yapabilmeli ve minimum 14 tarihçe kaydı tutabilmeli ve saha şartlarını eğriler halinde görüntüleyebilmelidir. Bağımsız LED’in bağlanabilmesi için dedektörde bağımsız LED çıkış terminali olmalıdır.
Dedektör üzerinde dipswitch veya manuel kodlama birimler bulunmayacaktır.
Dedektör Uluslararası ISO 9002 standartlarında üretilmeli, NFPA standartlarına göre tasarlanmalı ve uygulanmalı ve CE, LPCB, UL, GOST onaylarından birine sahip olmalıdır
Bu kodun programlanması elektronik sayısal bir el aygıtıyla yapılabilmelidir.
Dedektörün yapısı tavana monte edilmiş konumda su akıntılarını içine almayacak ve akan suyu tahliye edebilecek özellikte dizayn edilmiş olmalıdır. Ayrıca dedektör periyodik bakım esnasında kolay açılıp temizlenebilir özellikte olmalıdır.
Duyarlılık : Mahale göre değiştirilebilmelidir.
Çalışma Gerilimi : 24V DC , izin verilen aralık: 16V ~ 28V Bekleme akımı : ≤ 0.8 mA
Alarm akımı : ≤ 5 mA
Nem oranı : ≤95%, yoğunlaşma olmayacak
Alarm Doğrulama LED’i: Kırmızı, normalde yanıp söner, alarm zamanı sürekli yanmalıdır.
İzleme alanı: Eğer boşluk yüksekliği 6m~12m ise dedektörün izleme alanı normal koruma alanı için
80 metrekare olmalıdır. Eğer yükseklik 6m’den düşük ise izleme alanı 60 metrekare olmalıdır.
Koruma sınıfı : IP33
Bağımsız LED Çıkışı : Bağımsız LED’e doğrudan bağlı (içeride seriler şeklinde bağlı 5.1K direnç aracılığıyla,çıkışı 5mA).
Denetim Alanı : Normal koruma alanları için ( alan yüksekliği 8m’den az olduğunda), minimum 20 metrekare - 30 metrekare
Koruma sınıfı : IP53
GST Yangın C-9103 Dedektör CE Belgesi - Download
GST Yangın C-9103 Dedektör LPCB Belgesi - Download
GST Yangın C-9103 Dedektör Panel TSE Belgesi -
☆ Estetik Düşük Profilli tasarımı
☆ A/D dönüştürücü ile 8 Bit akıllı işlemci
☆ Yanlış Alarm algılama ve Dahili algoritma haritaları
☆ 360 derece görüş için İKİZ LED
☆ Remote Indicator çıkışlı
☆ Kolay Temizlik ve Bakım için Çıkarılabilir Optik Göz “Dedektörlerin bakım ve onarımı için SOLO ÜRÜNLERİ UYGUNDUR. www.soloturkiye.com
☆ LPCB Onaylı
☆ Çalışma Gerilimi: 24VDC
☆ Çalışma Akımı:
Bekleme Akımı: 0.8mA
Güncel Alarm: 5.0mA
☆ Çalışma Ortamı:
Bağıl Nem:% 95
☆ Boyutlar: Çap 100mm, Yükseklik 56mm
GST Yangın GST102A Konvansiyonel Yangın Algılama Paneli 2 Loop
2 bölge konvansiyonel yangın alarm panelleri
Memnun renk ve fasya tasarım
Basitleştirilmiş kullanıcı operasyon
Çizgi direnişçi ve Hat Aktif Sonu Hem Sonu kullanılabilir
Gündüz / gece modu seçildiğinde
Bölge kontrolü izole
Anahtar kontrolü tahliye over-ride
Mevcut Tekrarlayıcı çıktı
Uzaktan alarm için Yangın alarm çıkışı
Uzaktan kumanda için Sınıf değişiklik terminali
AEOL kablo süreklilik bile dedektörü kaldırıldı tutar
AEOL maksimum 15 yangın dedektörleri ve sonsuz manuel butonlar her bölge
25 dedektör ve sonsuz manuel düğme her bölge için EOLR kadar
Opsiyonel röle çıkış kartı
Standart: EN54 Part 2/4
Güç Kaynağı: 220 / 230VAC 50 / 60Hz
Sıcaklığı: 0 ℃ ~ + 40 ℃
Boyut: 380mm x 320mm x 102.7mm
470,00 $ +KDV
GST Yangın GST104A Konvansiyonel Yangın Algılama Paneli 4 Loop
4 bölge konvansiyonel yangın alarm panelleri
590,00 $ +KDV
GST Yangın I-9101 Intelligent Adresli Kombine Optik Duman+Isı Dedektörü ( Multisensör)
☆ I-9102 Optik ve I-9103 Çift Isı Dedektörü tüm özelliklerini birleştiren
☆ İyonlaşma dedektörleri için ideal bir alternatif
GST Yangın GST108A Konvansiyonel Yangın Algılama Paneli 8 Loop
8 bölge konvansiyonel yangın alarm panelleri
780,00 $ +KDV
GST Yangın I-9103 Intelligent Adresli Dual Isı Dedektörü
☆ Sabit Sıcaklık ve Isı Artış ile Isı Algılama
☆ A/D dönüştürücü ile 8 Bit Akıllı İşlemci
☆ Elektronik adreslenebilir
☆ LPCB Onayı
☆ Dedektör Sınıfı: A1R
☆ Boyutlar: Çap 100mm, Yükseklik 58mm
GST LC200 Intelligent Adresli Loop Kartı "1 loop"
GST LC200 Intelligent Adresli Loop Kartı “1 Loop”
Loop kartı GST200
GST firması tarafından üretilen loop kartı GST200 panelin loop unu
1.looptan 2.loopa yükseltir.panel bu durumda 2 loop olur.
EDWARDS KMD302 2 Bölgeli Karbonmonoksit (CO) Algılama Paneli
GST Karbonmonoksit; KMD300 detektör KM300 Serisi CO algılama sistemleri için bir karbon monoksit algılayıcısı olarak tasarlanmıştır. KMD300 bir 3-kablolu veriyolu (bus) sistemi üzerinden görselleştirme için karbon monoksit gazını kontrol paneline sunan akıllı bir cihazdır.
2 Denetimli CO algılama bölgesi yüklemek ve kullanımı kolay
Dil özelleştirme dil kullanarak ekleme
Bölge başına CO düzeylerinin net ve doğru görüntü bölge başına en fazla 15 dedektör
Bölge başına Ekstraksiyon ve alarm çıkışları
Tüm CO dedektörleri ve bölgelerin Denetleme yüzey kullanarak düşük akım tüketimi E ile montaj teknolojisi
KM170 ve KMD300 CO detektörleri ile uyumludur
UNE 23300: 1984, CE, WEEE ve RoHS uyumlu
Dış ve iç güç kaynağı desteği