DSC Hırsız Alarm Sistemleri Bağlantı Şeması - DSC ALARM SISTEMLERI IZMIR BAYISI VE SERVISI LENS ELEKTRONIK
Ürün Kodu: DSC Hırsız Alarm Sistemleri Bağlantı Şeması
DSC Hırsız Alarm Sistemi Bağlantı Şeması
AC Girişleri Trafodan Gelen 16 VAC Girişlerdir.AC(Alternatif Akım) ‘da + – Kutuplar yoktur.
Bu Nedenle İstediğiniz Gibi Bağlayabilirsiniz. Trafonun 2 Ucu Elektriğe Diğer İki Ucu İse Alarma Bağlanacaktır.
Trafoya Elektrik Alırken Mutlaka Sigortanın Girişlerinden Alınız.
Sigortanın Girişi Sigorta Kapalı Durumdayken Enerji Olan Kısmıdır.
AUX Çıkışları Alarm Panelinden 12V Çıkışlarının Sağlandığı Çıkıştır.
Alarm Sireni, Pır Dedektör , Duman Dedektörleri ve Diğer Enerji Gerektiren Ekipmanların Voltaj Beslemesinin yapıldığı çıkıştır.
Aux+ (+) çıkış Genellikle Kırmızı , Aux- (-) çıkış Genellikle Siyahtır.
Keypad Hariç Tüm Ekipmanlar Enerjilerini Aux Çıkışlarından Alır.
12V DC (Doğru Akım) Olduğu İçin + ve – Doğru Bağlanması Gerekmektedir.
Aksi Takdirde Ekipmanların Yanması Yada Görevlerini Tam Olarak Yerine Getirememesi Olağandır.
Siren Çıkışları Alarm Paneline Bağlanan Harici yada Dahili Sirenlerin Tetik Uçlarının Bağlandığı Bölümdür.
Sireniniz Alarm Durumunda Bell Çıkışları Sayesinde Alarm Verir.
Sireninizin (–) tetik yada (+) tetik Olduğunu Satıcı Firmadan Öğrenebilirsiniz.
Bir Alarm Paneline 2 yada Daha Fazla Siren Takılabilir.
RBYG Girişleri Renkleri Temsil Eder ve Kabloların Yerlerinin Yanlı Bağlanmaması Adına Renk Olarak Verilmiştir.
Tahmin Ettiğiniz Üzere;
R=Red= Kırmızı (+) Voltajdır.
B=Black=Siyah (-) Voltajdır.
Y=Yellow=Sarı Data Kablosu
G=Green=Yeşil Saat/ Tarih Kablosudur.
Keypad Bağlantıları Düzgün Yapılmadığı Halde Panel Elektriği Tekrar Verilmelidir.
Aksi Halde Panel Kullanıma Kapalı Kalacaktır.
PGM Çıkışları Programlanabilir Çıkışlardır.
Program Yapılırken Ayarlandığı Şekilde Davranırlar.
Siren Çıkışı, Yangın Dedektörlerinin Enerjisi vb. Bağlantılarında Kullanılabilirler.
Bölgelerden Gelen Tetik Uçları Zone ve Com Giriş-Çıkışlarından Bağlanır.
Zone = Bölge Demektir.
Bağlanacak Dedektörler Bölgelere Bu Çıkışlarla Ayrılırlar.
Genellikle Z1 Giriş Bölgesi
Z6 Siren Tamper(Sabotaj) Bölgesi Olarak Belirlenir.
Bölgeleri Ayrı Değerlendirmemize Yarar.
Bunu Açıklamak Gerekirse Örn; Giriş Kapısında Bir Manyetik Kontak Bağlı Eğer Siz Alarm Kuruluyken Kapıyı Açarsanız Alarm Direk Çalacaktır. Bunun Önüne Geçebilmek Adına Bölgelere Ayırma İşlemi Yapılırken Kapıdaki Dedektör Gecikmeli Ayarlanacak Bölgeye Bağlanır. Bu Sayede Alarm Gecikmeli Bölgede Bir Hareket Algıladığında Şifre Girilmesi İçin Süre Verecektir.
elefon Hattı Bağlantılarının Yapıldığı Klemenslerdir.
Ring = Telefon Hattı Girişi Rx
Tip = Telefon Hattı Girişi Tx
R1 = Telefon Hattı Çıkışı Rx
T1 = Telefon Hattı Çıkışı Tx
Ürün Kategorisi: TEKNİK DESTEK Kategoriye Göre Benzer Ürünler: DSC, DSC Alarm, dsc alarm paneli, dsc bağlantısı, DSC Hırsız Alarm Sistemleri Bağlantı Şeması, dsc resimli anlatım
« DSC GS 2060 GSM/GPRS Haberleşme Modülü
Konak Hırsız Alarm Sistemleri »