ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti. - PDF
Download "ISI POMPASI. Abdunnur GÜNAY / FENTEK Müh.Ltd.Şti."
1 ISI POMPASI Abdunnur GÜNAY / Mak.M.Müh. Ş
2 Neden Isı Pompası? Tükenen enerji kaynakları / artan fiyatlar! Ekonomik nedenler Artan Enerji talepleri Çevre dostluğu Güvenlik
3 Bir evin enerji giderleri
4 Isı Kaynakları Toprak Su Hava
5 Isı Pompası Kaynakları
6 Binalarda Isı Kaybı Oranları
7 Isı Pompası Kaynak Stabiliteleri Hava 20 C den + 45 C e kadar değisir Su + 8 C den + 30 C a kadar değisir Toprak + 10 C dan + 20 C ye kadar değisir Toprak, yazın heat pump cihazın atık enerjisini atabileceği kışın enerji emilimini gerçekleştirebileceği en stabil kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.
8 Toprak SıcaklS caklık k Değerleri erleri
9 Toprak SıcaklS caklık k Değerleri erleri OCAK ( C) TEMMUZ ( C) 5 cm 50 cm 100 cm 5 cm 50 cm 100 cm Istanbul Ankara Izmir Antalya Adana
10 Isı Pompası Tarihçesi İlk Toprak Kaynaklı Isı Pompası 1950 lerde Amerika da kullanıldı. Villa kullanımı ile baslayan sistem zamanla yüksek binalarda da kullanılmaya başladı. İlk zamanlarda yüksek maliyeti nedeniyle özel müsteriler tarafından tercih edilen sistem, son yılda sağladığı enerji tasarrufu ve ilk yatırım değerinin ucuzlaması nedeniyle birçok projede yer almaya başladı.
11 Günümüzde Isı Pompası Bugün Toprak Kaynaklı Isı Pompaları Avrupa ve Amerika da enerji tasarruf amaçlı olarak Devlet ve Çevre örgütlerince tavsiye edilen bir sistem niteliğine kavustu. Kyoto anlasması gereğince CO2 seviyelerini düsürmek isteyen Avrupa ve Amerika için değerli bir araç oldu. (Amerika daki WSHP ünitelerinin yılda 4 milyon ton CO2 tasarrufu sağladığı hesaplanıyor = 250 milyon ağaç kesimi = 840 bin araç)
12 Isı Pompası Nasıl Çalışır? Isı geçişinin inin her zaman sıcakls caklığın n azaldığı yönde olduğu u bilinen bir gerçektir, ektir, başka bir değişle, ısı geçişi i yüksek y sıcakls caklıktaki ktaki ortamdan düşük d k sıcakls caklıktaki ktaki ortama olur. Bu doğal bir olgudur, kendiliğinden inden gerçekle ekleşir. Bu olgunun tersi kendiliğinden inden gerçekle ekleşemez. emez. Düşük D k sıcakls caklıktaki ktaki bir ortamdan yüksek y sıcaklıktaki ktaki bir ortama ısı geçişi i ancak ısı pompalarının kullanımıyla gerçekle ekleşebilir. ebilir. Isı pompaları,, soğutma çevrimini esas alarak çalışır. Soğutma çevriminde kullanılan lan akış ışkana soğutucu akış ışkan denir. Bu akış ışkan farklı makinelerde, kullanım yerine göre g değişiklik iklik gösterebilir. g Her bir farklı akış ışkanın birbirlerine göre g kullanım m avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Isı pompalarında kullanılan lan çevrim, buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimidir. Çevrim aşağıa ğıdaki elemanlarla gerçekle ekleştirilir: tirilir: kompresör, r, yoğuşturucu turucu,, kısılma k vanası ve buharlaştırıcı.
13 Yer altı Suyu Isı Pompası Çalışma Prensibi
14 Toprak / SU Kaynaklı Isı Pompası KAPALI SİSTEM Yatay Borulama (SERME) Dikey Borulama (SONDAJ) Göl, nehir, deniz içine borulama AÇIK SİSTEM Göl, nehir, deniz suyunu direk olarak kullanma
15 Kapalı Çevrim Yatay Toprak TOPRAK KAYNAKLI(YATAY) ISI POMPASI Direkt sistem: Bakım gerektirmeyen işletim Müstakil evler geniş araziye sahip yerlerde Isınma, serinletme ve sıcak su ihtiyacını karşılar Yeterli ve uygun arazi alanının mevcut olması durumunda En yüksek verimli sistem (en düşük işletim masrafları)
16 Kapalı Çevrim Dikey Toprak
17 Kapalı Çevrim Dikey Toprak Borusu
18 Göl/Deniz Suyu Kapalı Çevrim
19 Göl/Deniz Suyu Açık A k Sistem
20 Yatay Toprak Isı Depolama Kapasitesi Genel Kural: Nemin artmasına paralel ısı depolama kapasitesi de artar Zemin (Toprak) kalitesi Spesifik ısı cekme kapasitesi Kuru, kumlu zemin W/m2 Nemli, kumlu zemin W/m2 Kuru, balcıklı zemin W/m2 Nemli, balcıklı zemin W/m2 Yer altı suyu bulunan zemin W/m2 Ornek: 10 kw ısıtma kapasitesi olan bir konutta (topraktan cekilen ısı 8,4 kw) nemli, balcıklı bir zeminde yaklasık 310 m2 doseme alanına ihtiyac vardır. PE-borular 1,2-1,5 m derinliğe yerlestirilir
21 Isı Pompası Uygulamaları-Yatay Toprak
22 Isı Pompası Uygulamaları Dikey Toprak
23 Dikey Toprak Isı Depolama Zemin (Toprak) kalitesi Spesifik ısı cekme kapasitesi Kuru, kumlu zemin W/m Nemli, kaya zemin W/m Yer altı suyu bulunan zemin W/m Ornek: 10 kw ısıtma kapasitesi olan bir konutta (topraktan cekilen ısı 8,4 kw) nemli, kaya bir zeminde yaklasık 168 m sondaj kuyusu gereklidir (2 adet 84 m sondaj yapılabilir).
24 Isı Pompası Uygulamaları-Kollekt Kollektör
25 Isı Pompası Uygulamaları - Makine Dairesi
26 Isı Pompası Uygulamaları Makine Dairesi
27 Isı Pompası Uygulamaları Hava Kaynaklı
28 Hava Kaynaklı Isı Pompası Hava, en kolay ulasılabilen, ucuz ve kullanımı rahat, ancak toprak ve suya nazaran daha düsük verimli bir ısı kaynağıdır. İç ortamı ısıtırken, dıs kaynak olarak havayı kullanır ve soğutur. Aynı sekilde iç ortam havası soğutulurken, dıs hava ısıtılır.
29 Sistem Verimleri
30 Isı Pompası ile Isıtıcı Performansları Isı pompası ile elde edilen sıcakls caklık k değerleri erleri C arasındad ndadır. Soğutma konumunda minumum çıkışış sıcaklığı 7 C.dir. dir. Cihazların çıkışış sıcaklıklarındaki artış ışla COP değerleri erleri düşmektedir. d Bu durumda alınan ısının n bina içindeki i indeki kullanımıda işletme maliyetlerini etkilemektedir.
31 Isı Pompası ile Isıtıcı Performansları
32 Isı Pompası ile Isıtıcı Performansları +35 C çıkışış suyu sıcakls caklığında ( Yerden Isıtma) COP : 4.42 olan cihaz, 55 C çıkışış suyu sıcakls caklığında ( Radyatör/ Fancoil) COP : 3.43 e düşmektedir. d Bu durumda sistemin harcadığı enerji daha yüksek y olmaktadır.
33 Bina İçi i Dağı ğıtımlar : Fan coil Cihazları İşyerlerinde ve serinletmenin öncelikli olduğu u yerlerde tercih edilir.
34 Bina İçi i Dağı ğıtımlar : Fan coil Cihazları İşyerlerinde ve serinletmenin öncelikli olduğu u yerlerde tercih edilir.
35 Bina İçi i Dağı ğıtımlar : Fan coil Cihazları
36 Eğitimcinin Özgeçmişi Abdunnur GÜNAY / Makine MühendisiM 1966 Mersin Doğumlu Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunu İş Tecrübeleri Staj ve Çalışma MULTISUN / WB.COMFORT TEKİSAN SAN Tesisat Ltd.Şti ti ÜRÜN N MühendislikM FENTEK Müh.Ltd.Şti.
S W E D E N 1 2 3 4 Dünya nın En Büyük Toplam 180 MW Kapasiteli Su Kaynaklı Isı Pompası Sistemi Stockholm / İSVEÇ / 2.000.000 Nüfus 5 ISI POMPASI NASIL ÇALIŞIR 6 Isı Pompası Nedir? Isı pompaları düşük