Cantaş Doğalgaz Mühendislik|Sirkülasyon Pompası Montajı
SİRKÜLASYON POMPA TESİSATI
Bina tekniğinin en önemli ürün gruplarından birini oluşturan sirkülasyon pompaları; aşındırıcı madde içermeyen soğuk & sıcak suyun evsel, endüstriyel alanlarda ısıtma, soğutma, iklimlendirme sistemlerindeki sirkülasyonu (devirdaim) için tasarlanmış olup ayrıca transfer pompası olarak da kullanılmaktadır.
In-line (eş eksenli) sirkülasyon pompaları emme ve basma flanşlarından düz boruya takılabildiği için montajı kolaydır ve az yer kaplar. Rijit kaplinli veya monoblok olarak imal edilmektedir. Rijit kaplinli modellerde standart flanşlı, monoblok olanlar ise özel imal edilmiş motor mili uzatılmış elektrik motorları kullanılır.
a. Direkt olarak,
b. Frekans kontrol sürücüsü ile birlikte kullanılır.
In-line (eş eksenli) sirkülasyon pompalarında frekans kontrol sürücüsü ile beraber kullanıldığında, basınç transmitteri emme ve basma flanşlarının üzerinde yer alır. Basınç transmitterleri flanşlar arasındaki fark basıncını ölçerler. Transmitterlerden gelen veriler doğrultusunda sistemin ihtiyacını karşılamak amacıyla frekans kontrol sürücü frekansı, dolayısıyla motor devrini değiştirerek sistemin taleplerine uygun olarak cevap verir. Frekans kontrolü yardımıyla değişken devirli olarak çalışan in-line (eş eksenli) sirkülasyon pompası bu sayede, sistemin değişen hidrolik taleplerini karşılamak amacıyla etkin ve verimli biçimde kullanılır. Pompanın tam kapasite ile çalışmasının gerekmediği sürelerde pompa düşük devir ile çalışacak bu sayede önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanacaktır
Montaj Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
• Cihazın montajı ile ilgili detaylı resmi inceleyiniz.
• In-line (eş eksenli) pompaları tesisat borusuna bağlarken tesisat borusu; yere paralel ise pompa yere oturacak şekilde bağlanılmalı, tesisat borusu pompanın her iki yönünden metal ayaklar ile yere sabitlenmelidir. Yere dik ise pompa bağlandıktan sonra tesisat borusu metal ayaklar ile yere veya duvara sabitlenmelidir.
• Montaj sırasında pompa emme ve basma flanşlarının yatay eksenlerinin birbirlerine paralel olmasına özen gösterilmelidir. Eksen kaçıklıklarına engel olmak için emme ve basma ağızlarına lastik kompansatörler konulmalı ve pompa-motor ağırlığı desteğe alınmalıdır. Bu kompansatörler titreşim ve sesin tesisat borusu ile binaya iletilmesini önlemiş olacaklardır.
• Pompaların emiş ve basma hatlarının çapı pompa giriş-çıkış çapından düşük olmamalıdır. Frekans kontrol sürücülü pompaların montajlarında transmitterler frekans kontrol sürücü panosuna çok uzak olmamalıdır. Sinyal seviyesinin, kablo uzunluğunun artması ile kayba uğrayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Uzun mesafelerde ise kalın kablo kullanılması önerilir.
Devreye Alma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
• In-line (eş eksenli) pompalar devreye alınmadan tesisat iyice su ile yıkanmalı ve içinde hiç pislik kalmamalıdır. Bu sayede mekanik salmastranın bozulması önlenmiş olacaktır.
• Motor dönüş yönünün doğru olduğu kontrol edilmelidir.
• Motor çalıştırılmadan önce mekanik salmastranın kuru çalışmasını önlemek için pompa üzerinde bulunan hava tahliye purjörünün vidası gevşetilerek hava çıkışına izin verilmeli, purjörden su çıkışı mutlak olarak sağlanmalıdır. Pompanın havasının alınmadan çalıştırılması, mekanik salmastraya zarar verecektir.