Ercan teknik isitma sogutma klima f a X m e s s a g e otom. Knt. Mlz. Tic. Ve san. Ltd. Sti
XJ500 Merkezi Görüntüleme ve Denetleme Ünitesi GENEL ÖZELLİKLER
XJ500 Merkezi Görüntüleme ve Denetleme Sistemi Sistem işletmelerin;
2. Sistemde Kullanılan Cihazların Teknik Özellikleri: XJ500 Merkezi Görüntüleme ve Denetleme Ünitesi
Termometre Termostatlar : ALTERNATİF-IDE KULLANILACAK KONTROL CİHAZI Cihaz Modeli
XR160 C Dijital Mikroprosesör ALTERNATİF-IIDE KULLANILCAK KONTROL CİHAZI Cihaz Modeli
Bilgisayar Programı, Layout Yazılımı Ekran Görüntüleri Layout (Yerleşim) Yazılımı
Bir Süpermarkete Ait Layout Yerleşim Planı
Bilgisayar Yazılımı Ekran Görüntüleri
Grafik Modunda Ölçüm Dataları Kontrol Cihazına Ait Parametere Listesi XJ500 Alarm İkazı
SMS Alarm Mesajı Printer veya Fax Alarm Çıktısı
Büyüklüğü 27.46 Kb.
Indir 27.46 Kb.
1. Dıxell XJ500 Merkezi Sistem Görüntüleme ve Denetleme Otomasyon Sistemi:
Ürünlerin kalitesini yüksek tutabilmek için, üretimden başlayarak,hazırlama,bekletme,depolama,taşıma ve satış noktalarındaki SICAKLIK-BASINÇ-NEM kriterlerinin sürekli olarak standart değerlerde tutulabilmesi gereklidir.
XJ 500 SİSTEMİ, ürünle ilgili ortamlara ait standart değerlerin sürekliliğini sağlayan ve bu değerlerle ilgili geriye dönük veri arşivi oluşturan kombine bir sistemdir.
XJ500 Merkezi Görüntüleme ve Denetleme Ünitesi
En çok 225 farklı kontrol noktasındaki sıcaklık, nem veya basınç değerlerini gerek soğutma sisteminin yönetimini yapan PC'nin ekranı vasıtasıyla mağaza reyon ve soğuk oda planı üzerinden ve gerekse servis amaçlı uzaktaki bir bilgisayar ile izleme ve kontrol edebilme,
İzlenen çalışma ve alarm değerlerinin kayıtlarını tutabilme ve geriye doğru izleyebilme,
XJ500 ünitesine direkt bağlanan ALARM İKAZ LAMBASI-SİREN ile, cihazlarda oluşacak alarm durumlarını lokal olarak ses ve ışık alarmı olarak bildirebilme,
Cihazların alarm ve çalışma değerlerinin ayarlanan zaman periyotlarında tablo ve grafik olarak dökümlerini yazıcıdan alabilme,
PC ile cihazların alarm ve çalışma değerlerinin uzaktan yetkili kullanıcılar vasıtasıyla kontrol ve ayarlarını yapabilme,
Modem ile uzak noktadaki PC'den cihazların alarm ve çalışma değerlerinin kontrol ve ayarlarını yapabilme,
GSM MODEM ile, cep telefonuna alarm değerlerini SMS ile bildirebilme,
TCP-IP MODEM ile mevcut network'e bağlanabilme,
Birbirlerinden bağımsız olarak çalışan cihazların otomasyonunu sağlayarak, cihazlardan alınan verimi arttırdığı gibi gereğinden fazla enerji harcanmasını önleyerek işletmeye enerji tasarrufu sağlayabilme olanakları sağlar.
Data bilgileri -20/+60ºC sıcaklık aralığındaki ortamlarda iç direnci değişmeyen özel kablosu ile tesis edilen RS485 modBUS hattı sayesinde en çok 1 km.ye kadar mesafedeki XJ500 ünitesine kayıpsız olarak iletilebilir.
Elektrik kesilmelerinde monitörün yeniden programlanması gerekmez.
Sistemde kullanılan program TÜRKÇE'dir.
XJ500 Merkezi Görüntüleme ve Denetleme Sistemi
Uluslararası H.A.C.C.P standartlarına,
89/108 CEE, 92/1 CEE, 92/2 CEE, 93/43 CEE nolu AVRUPA BİRLİĞİ yiyecek hijyen standartlarına,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının,6 Şubat 2002 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2002/7 nolu tebliğine uygun olarak işletilmesini sağlar.
2. Sistemde Kullanılan Cihazların Teknik Özellikleri:
Dış Muhafaza: Titreşime dayanıklı polystren kaplı
Montaj: Duvar tipi
Görüntü: LCD ekran 20 karakterlik 4 satır ekran siyah yazılı
Güç Kaynağı: 230 Vac
Seri Bağlantı: Cihazlar ile data transferinin yapıldığı RS485 girişi
İletişim Protokolü: ModBUS-RTU
Yazıcı: 25 pin paralel konnektör
RS232: 9 pin seri konnektör
Alarm Rölesi: 8A/230Vac SPST
Yardımcı Röle 1 ve 2 : 8A/230Vac SPST
Örnekleme Zamanı: 1-255 dakikaya kadar programlanabilir.
Dahili Bellek: 2MB
alışma Sıcaklığı: 0-50 C
Termometre Termostatlar :
ALTERNATİF-I'DE KULLANILACAK KONTROL CİHAZI
Cihaz Modeli: XR160 C
Cihaz Tanımı: 32x74 mm ebatlarında, HOT-KEY programlama anahtar girişli, dahili alarm, 2 dijital girişli, RS485 çıkışlı termometre termostat,
Görüntü: 3 Ondalıklı
Sensör: 2 Adet NTC sensör.
Kontrol Aralığı: -40÷110°C
Röle Çıkışları: Kompresör (8A), Defrost (8A), Fan (8A)
Defrost: Zamana göre
XR160 C Dijital Mikroprosesör
ALTERNATİF-II'DE KULLANILCAK KONTROL CİHAZI
Cihaz Modeli: XR570 C
Röle Çıkışları: Kompresör (8A), Defrost (8A), Fan (8A), Alarm (8A)
efrost: Gerçek saate göre
XR 570 C Dijital Mikroprosesör
Bilgisayar Programı, Layout Yazılımı Ekran Görüntüleri
Layout (Yerleşim) Yazılımı
Soğuk oda yerleşim programına yüklenecek olan yerleşim planı resmi üzerinde reyon, soğuk oda, kompresör odası, sütlük gibi istenen mahale girilmek suretiyle açılan mahal fotografı üzerinde kontrol cihazı ölçüm değerleri bilgisayar ekranında görüntülenip, cihaz parametre ve set değerleri değiştirilebilir, cihaz açılıp kapatılabilir.
Layout Yerleşim Planından Geçiş Yapılacak Mahallere Ait Fotoğraf Örneği
DIXELL XVIEW Bilgisayar Yazılımı
Dixell XVIEW yazılımı XJ500 merkezi ünite için tasarlanmış Windows tabanlı Windows NT uyumlu kullanımı çok basit olan bir otomasyon yazılımıdır. Program kontrol cihazlarının lokal bir PC'ye veya bir modem vasıtasıyla uzaktaki bir PC'ye bağlantı kurulmasını sağlar. XJ500 merkezi ünitedeki tüm datalar PC'ye aktarılabilir ve bilgisayarda saklanabilir. "Run Time" fonksiyonu ile gerçek zamanlı olarak PC üzerinden tüm cihazlara ait olan sıcaklık, nem, basınç ve alarm durumları anlık olarak izlenip gereken müdahale yapılabilir.
Sistem yöneticisi PC'den istediği cihazlara ayarlanmış parametre listesi gönderebilir, cihazı defrosta sokabilir veya cihazı standby moduna geçirebilir
Grafik, Parametre Tablosu Programı ve Data Transferi
XJ500 merkezi ünite ile kaydedilmiş tüm datalar PC'ye aktarılıp kayıt değerleri tablo ve grafik olarak raporlanabilir. Datalar Microsoft Excel tarafından kullanılabilen standart bir format halinde export (transfer) edilebilir.
Grafik Modunda Ölçüm Dataları Kontrol Cihazına Ait Parametere Listesi
XJ500 Alarm İkazı
XJ500 merkezi ünite dahili alarm zili ve alarm röle çıkışına sahiptir. Alarm durumu ve değerlerinin çıktıları yerel bir yazıcıdan aldırılabilir. Alarm durumunu fax yada SMS ile sistem yöneticisine bildirebilmek için sistemde 16 tane telefon numarası programlanabilir.
XJ500 merkezi ünite arkasında 25 pinli printer çıkışı mevcuttur. Yazıcıdan data çıktıları manuel veya otomatik olarak istenilen zamanlarda aldırılabilir.
Sisteme bağlanan modem uzak bir sistemden fax alarm mesajı alımı imkanı tanır. Geçerli SIM kartı bulunan bir cep telefonuna SMS mesajı gönderilebilir. Uzaktaki bir bilgisayar ile sisteme bağlı bulunan cihazların parametre listelerine girilerek ayarlar yapılabilir ve sistem yazılım versiyonu güncellenebilir.