Baymak Magnus Yer Tipi Premix Kazan | Tesisat
Ana Sayfa Tanıtım Ürün Tanıtımı Baymak Magnus Yer Tipi Premix Kazan
Baymak Magnus Yer Tipi Premix Kazan
Yakıt tasarrufu, kolay kurulum, uzaktan erişim ve kontrol edilebilen paneli ile bireysel kullanıcılardan büyük projelere kadar herkesin ortak tercihi olan Baymak Magnus kazanlar %109,6’lara varan yüksek enerji verimiyle dikkat çekiyor.
ErP- Enerji Verimliliği Direktifi’nin yürürlüğe girmesiyle yoğuşma teknolojisi, sağladığı tasarrufla ile hem bireysel kullanıcılar için hem de hastane, okul, otel, yüksek katlı konut, ticari işletme ve endüstriyel tesislerinin enerji tasarruf politikalarında öncelikli hale geldi.
Magnus Yer Tipi Premix Kazan
Enerji politikalarındaki bu dönüşüm kapsamında Baymak, yenilenebilir enerjili binalarda ve LEED projelerinde de kullanılabilen Magnus Yer Tipi Premix Brülörlü yoğuşmalı kazanları ile tek cihazla 285 kW – 650 kW, Magnus 2 serisiyle 570 kW- 1300 kW aralığında 12 farklı kapasitede ve tek kaskad kontrol paneli ile 15 kazan kontörlüne kadar binanın ısı ihtiyacına cevap veriyor.
Kazanın Verimi Arttıran Alüminyum Magnezyum Silisyum Eşanjör
Kazanlarda verimin yükseltilmesine doğrudan etkili olan eşanjör, aynı zamanda kazanla ısı tüketiminin yapıldığı alana kadar olan tesisatta da ısı kayıplarının düşürülmesini sağlıyor. Hem yüksek verim hem de hafiflik sağlayan Baymak Magnus Yer Tipi Premix Brülörlü Yoğuşmalı kazanlar, %109,6’lara varan yüksek enerji verimine sahip.
Maksimum 7 bar çalışma basıncıyla özellikle yüksek katlı binalarda kullanım kolaylığı sağlayan Magnus’da kullanılan Alüminyum Magnezyum Silisyum Eşanjör, daha geniş yüzey alanı ile ısı iletiminin daha hızlı olmasına ve verimin yükselmesine olanak veriyor.
Bunun yanı sıra Baymak Magnus kazanda kullanılan Alüminyum Magnezyum Silisyum Eşanjör, yoğuşma işleminde ortaya çıkan asitik suya karşı da daha dayanıklı bir yapıya sahip.
Silindirik paslanmaz fiber kaplı, oransal brülörü ve modülasyonlu fan kontrol sistemi ile enerji tasarruflu sağlayan Baymak Magnus, ısı gücü kapasitesine bağlı olarak %20-100 oranlarına varan değerlerde modülasyon yaparak, yakıt tasarrufu sağlıyor.
Baymak Magnus Kazanlarda Uzaktan Erişim İmkânı
Magnus Yer Tipi Premix Brülörlü kazanlarla binalardaki farklı ısınma ihtiyaçlarına tek seferde çözüm sunan Baymak, RVS 283 ile tek kontrol paneline bağlı 15 Magnus kazanın kaskad sistemle çalışmasına olanak veriyor.
RVS 283 beraberinde kurulumu gerçekleşen web server ile sistemin uzaktan kontrol edilmesini de sağlayan Baymak, takibin sadece bilgisayar değil tablet ve telefonlardan da yapılmasına imkân veriyor. Kaskad sistem RVS paneli, ısı üretimini ve dağıtımını kontrol edebilen zaman programının yapılmasını sağlıyor.
Yüksek verim ve kapasitesiyle kullanıcıların ortak tercihi olan Baymak Magnus yer tipi yoğuşmalı kazanlar, kompakt boyutlarıyla da her kazan dairesine uygun hale geliyor. Baymak Magnus, gövdesine monteli tekerlekler sayesinde kolayca kazan dairesine taşınabiliyor ve sabitleme ayakları üzerine yerleştirilerek monte ediliyor.
Bunun yanı sıra kazanların dar alanlardan geçmesi gerektiği durumlarda kazan üzerine monteli kazan kaplamaları ve gaz-hava ünitesi sökülerek taşınma işlemi rahatlıkla gerçekleştiriliyor. Magnus kazanların kaskad uygulamalarında sağ ve sol versiyonlar bitişik şekilde montaj yapılabildiğinden dar alana sahip kazan dairelerinde kullanıcıya yer avantajı sağlanıyor.
Baymak dış hava sensörü (QAC 34)
Baymak boyler sensörü (QAZ 36)
Tesisat gidiş-dönüş sensürü (QAD 36)
Web server uzaktan erişim kiti
Baymak programlanabilir, kablolu ve kablosuz oda termostatları
Servis temizlik ekipmanları
PC bağlantısı için RECOM bağlantı kitic
Eşanjör izolasyon kiti
Baca gazı termostadı
İkinci dönüş bağlantısı
Atık gaz sıcaklık anahtarı
Atık gaz sızıntı kontrol (VPS)
Atık gaz baca kiti
Magnus Kazan Teknik Özellikleri
Kapasite: 285 kW ile 1300 kW arası 12 farklı model
Tek kaskad kontrol paneli ile15 Adet Kazana Kadar Kaskad Çalışma İmkânı
Tekerlekleri Sayesinde Taşıma Kolaylığı
Kazana entegre geri akım klapesi ile yüksek güvenlik
Al-Mg-Si alaşımlı döküm eşanjör ile yüksek ısıl iletkenlik
Paslanmaz Çelik Fiber Kaplı Premix Brülörlü
Yakıt & Hava Uygun Oranda karışımı için modülasyonlu fan
%109,6’a varan yüksek verim
%20 – %100 aralığında yüksek modülasyon aralığı
Kazan çalışma sıcaklık aralığı 20 °C – 90 °C
Çevre Dostu – Düşük Emisyon Değerlerine Sahip
0,8-7 Bar Arası Kazan çalışma basıncı
Yüksek Güç ve Kapasite Değerlerine Sahip
Sessiz Çalışma Özelliği – 65 dBA (Magnus I İçin)
Kompakt Boyutlar (72 cm genişliğinde)
Önceki İçerikINGAS 2019, Doğalgazın Küresel Geleceğini Mercek Altına Alıyor
Sonraki İçerikBaymak Fekabox ve Fekafos Su Terfi İstasyonları