24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:39
Çiftçiler, otomatik sağım, ısıtma, besleme ve havalandırma sistemlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak zorundadırlar. Buna göre, tarımla uğraşanlar için Alman Hayvan Refahı ve Çiftlik Hayvanları Yönetmeliği [Tierschutz-Nutztierverordnung], çiftliklerin herhangi bir kesintide uyarıda bulunması için bir alarm sistemine sahip olmasını şart koşuyor. Ayrıca, hazır durumda bekleyen sabit veya mobil bir acil durum jeneratörüne sahip olmalıdırlar.
Uzman mobil jeneratör üreticisi Zapfwellenaggregatebau Hermann Kemper (Kemper) bir traktörden güç alarak çalışan bir jeneratör çözümü geliştirdi. Yaygın olarak kullanılan bu yöntem; güç sağlama birimlerinin mobilitesi, şebeke kesintisi sırasında çiftliğin herhangi bir yerinde veya dışında öyle bir güç temin etmelerini sağlarken, tarımsal işletmelerin daima traktör bulundurması gerekiyor. Bununla birlikte Kemper, bu jeneratörlerin kendilerine, tedarik ettiği ekipmana veya kullanıcılarına, aşırı yük veya kısa devre koşullarından kaynaklanacak şekilde zarar vermemesi için ciddi bir devre koruması gerektiğinin farkındaydı. Bunun için, uygun devre kesici ürünleri ve önerileri için Eaton'a başvurdular.
Kemper'in çözümü 75 ve 150 kVA’lık, özellikle bu gereksinimleri karşılamak üzere geliştirilmiş, iki adet dayanıklı acil elektrik jeneratörü içermektedir. Operatör hatalarını göz ardı ederken, zirai operasyonları aşırı yüklenmeden ve kısa devre hasarından korurlar. Her birinin modern traktör özelliklerine göre ayarlanmış vites kutusu vardır, böylece motorunun diğer bağlı sistemlerden gelen daha fazla yükü kolayca karşılamasına izin verir.
Kemper, güç kesme birimini Eaton'ın Moeller serisinden bir jeneratör devre kesici olan NZMN2-VE250 ile donatmış. Bu cihazın tetikleme akımı ve zaman gecikmesi ayarlamaları, 125 A'dan 250 A'e kadar olan aşırı yük açma değerleriyle, yüksek performanslı sistemlerin güvenli bir şekilde devreye alınmasına izin verir. Kısa devre açmasındaki kısa süreli gecikme, kısa devre açma biriminin değerini iki veya 10 kat yükseğe ayarlayabilir, kısa devre açması 3.000 A'da anında yanıt verir. Kemper acil durum güç kesme biriminde, aşırı yük açma değeri jeneratörün 220 A nominal gerilimine ayarlanmıştır. Kısa süre gecikmeli açma, motorlar çalıştırıldığında meydana gelen kısa süreli akım piklerini bastırmak için kullanılır. Kemper, acil durum jeneratörünün nominal güç çıkışının maksimum seviyesinin iki katına ulaştığında, devre kesicileri 20 ms içinde tetikleyecek şekilde programlar.
Bu haber 783 defa okundu