1 Protokol Dönüştürücü - MBS100W MBS100W PROTOKOL DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Kullanım Kılavuzu. [Rev_1.0_MBS100W]
Download "1 Protokol Dönüştürücü - MBS100W MBS100W PROTOKOL DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Kullanım Kılavuzu. [Rev_1.0_MBS100W]"
1 1 Protokol Dönüştürücü - MBS100W PROTOKOL DÖNÜŞTÜRÜCÜ MBS100W Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_MBS100W]
2 2 Protokol Dönüştürücü - MBS100W İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER MBS100W Wifi Modbus Gateway Fiziksel Giriş-Çıkış Özellikleri DONANIMSAL ÖZELLİKLER Kullanıma Hazırlık LED Bilgileri Sistem Güç Beslemesi Sistem Saat Pili RS232 Seri Haberleşme RS485 Seri Haberleşme Wifi Çevresel Şartlar Cihaz Boyutları Mekanik Kurulum Bilgileri Paket İçeriği Donanım Garanti Şartları YAZILIMSAL ÖZELLİKLER Cihaz Modbus Tablosu TCP/IP Soket Yapısı MODBUS Protokolü Gateway Modu Çoklu Port Desteği AT komut satırları LOCALIP MAC GATEWAY NETMASK SERVERIP SERVERPORT LISTENPORT GPRSAPN GPRSNAME GPRS IP GPRSPSSW WIFIPSSW WIFISSID VERSION SERIALNO CONNECTION...16
3 3 Protokol Dönüştürücü - MBS100W CSQ DEFAULT SETTIME RESET WIFI Hızlı Kurulum Sorun Giderme...19
4 4 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 1. GENEL ÖZELLİKLER 1.1. MBS100W 1.2. Wifi Modbus Gateway MBS100E Modbus RTU özelliğine sahip olan herhangi bir cihazın verilerini ethernet üzerinden TCP/IP soket yapısına aktaran üründür. Kullanım alanları; Endüstriyel bir sistemin uzaktan izlenmesinde, kontrolünde ve kayıt altına alınmasında profesyonel ve kararlı çözümler sunmaktadır Fiziksel Giriş-Çıkış Özellikleri Giriş-Çıkış Adet RS232 Kanalı 1 RS485 Kanalı Vdc Besleme 1 Ethernet Modem 1
5 5 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 2. DONANIMSAL ÖZELLİKLER Kullanıma Hazırlık LED Bilgileri Sistem Güç Beslemesi Sistem Saat Pili RS232 Seri Haberleşme RS485 Seri Haberleşme Wifi Çevresel Şartlar Cihaz Boyutları Mekanik Kurulum Bilgileri Paket İçeriği Donanım Garanti Şartları
6 6 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 2.1. Kullanıma Hazırlık DİKKAT: Bu kullanım kılavuzuna uyulması, cihazın arızasız çalışması ve garanti haklarının kaybolmaması için şarttır. Bu nedenle, cihaz devreye alınmadan önce bu kullanma talimatı dikkatlice okunmalıdır! Kullanma talimatında cihazın ayar ve fonksiyonları ile ilgili önemli bilgiler bulunduğundan, cihaza yakın bir yerde muhafaza edilmelidir. Cihazda herhangi bir yardımcı besleme kaynağı(ups) bulunmamaktadır. Enerji kesintilerinden doğacak aksaklıklardan firmamız mesul değildir Bütün bağlantıları kontrol ettikten sonra cihaz devreye alınmalıdır. Kullanılacak sigorta FF süper hızlı tip ve akım sınır değeri 1 A olmalıdır. Cihaz rutubetli, titreşimli ve tozlu ortamlardan uzak tutulmalıdır. Cihaz çalışma sıcaklığında çalıştırılmalıdır. Hasar görmüş ürünler kesinlikle monte edilmemeli ve devreye alınmamalıdır. Cihazı solvent (tiner, benzin, asit vs.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleri ile temizlenmemelidir. Cihazı temizlerken sadece kuru bez kullanılmalıdır. Cihaz sadece yetkili servis tarafından tamir edilmelidir. Montaj ve elektriksel bağlantılar teknik personel tarafından kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Bu şartların dikkate alınmaması durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan üretici firma ya da yetkili satıcısı sorumlu değildir
7 7 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 2.2. LED Bilgileri Cihaz ilk açıldığı durumda sistem ve error led'i 5 saniye boyunca beraber yanacaktır. Cihaz çalışır durumda iken power led'i devamlı yanık, system led'i 1 sn aralıklarla yanıp-sönecektir. Error led'i yandığı durumlarda Mikroterminal yazılımı ile gelen hata bilgisi elde edilebilir. Ethernet, GSM veya Wifi üzerinden bağlantı yapıldığında Conn yanık durumda kalacaktır LED Açıklama Power Cihaz enerjili ise yanık durumdadır System Çalışma esnasında 1sn aralıklarla yanıp-sönecektir Error Hata durum bilgisi Con Uzak bağlantı durumu 2.3. Sistem Güç Beslemesi Özellik Açıklama Besleme 9-36 V DC (korumalı) Normal Çalışma 60mA Yukarıdaki veriler 24Vdc için hesaplanmıştır. Röle kullanım durumlarında 12-36V besleme uygulanması gerekmektedir. Analog çıkış kullanımlarında 24-36V besleme uygulanması gerekmektedir Sistem Saat Pili 3 yıl sistem saatinin devam etmesini sağlayacaktır. 3 yıl sonunda teknik servis tarafından pil değişimi ile periyot yenilemesi yapabilirsiniz. Sistem pili "3V CR2032 parapil" özelliğindedir.
8 8 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 2.5. RS232 Seri Haberleşme Bağlantı şemasında olduğu gibi RX >TX, TX >RX ve GND >GND bağlantısı yapılmalıdır. 300,1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, bps baudrate haberleşme hızları desteklenmektedir. 5, 6, 7 ve 8 veri bitleri yapısıyla haberleşebilirsiniz. "Tek", "çift" ve "yok" türündeki eşlik bitleri desteklenmektedir. 1, 1,5 ve 2 stop bit desteği vardır. PLC ürünlerde "Seri Blok" ile haberleşme parametreleri yapılandırılmaktadır. Protokol dönüştürücü ürün ailesinde "AT+UARTSETTING=Baudrate,VeriBiti,StopBiti,Parity" olarak haberleşme parametreleri ayarlanmaktadır. Örneğin; "AT+UARTSETTING=9600,7,1,N" 2.6. RS485 Seri Haberleşme Bağlantı şemasında olduğu gibi A >A, B >B ve GND >GND bağlantısı yapılmalıdır. 300,1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, bps baudrate haberleşme hızları desteklenmektedir. 5, 6, 7 ve 8 veri bitleri yapısıyla haberleşebilirsiniz. "Tek", "çift" ve "yok" türündeki eşlik bitleri desteklenmektedir. 1, 1,5 ve 2 stop bit desteği vardır. PLC ürünlerde "Seri Blok" ile haberleşme parametreleri yapılandırılmaktadır.
9 9 Protokol Dönüştürücü - MBS100W Protokol dönüştürücü ürün ailesinde "AT+UARTSETTING=Baudrate,VeriBiti,StopBiti,Parity" olarak haberleşme parametreleri ayarlanmaktadır. Örneğin; "AT+UARTSETTING=9600,7,1,N" Modbus RTU protokolü altyapısıyla 247 cihaz ile okuma yazma işlemi yapabilirsiniz. 3Kv galvonik izolasyon koruma bulunmaktadır Wifi Özellik Açıklama Radyo Protokolü IEEE b/g/n Veri hızları 11, 5.5, 2, 1 Mbps (IEEE b) Modülasyon DSSS ve CCK RF Çalışma Frekansı Ghz Ağ protokolleri UDP, TCP/IP(IPv4), DHCP, ARP, DNS, HTTP/HTTPS istemci ve sunucu modları Güç Tüketimi Uyku 34uA, Alım 125mA, Gönderme 290mA RF Çıkış Gücü 17dBM-+1.5dB Güvenlik Protokolleri WEP, WPA/WPA2?PSK, Enterprise (EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP)
10 10 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 2.8. Çevresel Şartlar Özellik Açıklama Çalışma Sıcaklığı C Depolama Sıcaklığı C Yoğunlaşmamış Nem 5..95Rh İşletme irtifası < 2000m Titreşim 0,5G (3 eksende her 2 saat için) Darbe 10G Gürültü Bastırması 1500Vp-p, 1us genişliğinde 2.9. Cihaz Boyutları
11 11 Protokol Dönüştürücü - MBS100W Mekanik Kurulum Bilgileri Cihazın arkasında din ray girişleri ve mandalı bulunmaktadır Paket İçeriği Kullanım kılavuzu, Cihaz konfigürasyon bilgisayar yazılımı, Firmware güncelleme yazılımı, Wifi anten Donanım Garanti Şartları Mikrodev kontrol cihazları yetkili kıldığı servisle dışındaki şahıslar tarafından onarım veya başka bir sebeple müdahale edilmemiş olması şartıyla malzeme ve işçilik hatalarına karşı iki yıl süre ile garanti edilmiştir. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlamaktadır. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere firmamızın garantisi kapsamındadır. Ürünün garanti süreci içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti sürecine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ihracatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 2 yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlamaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması Servis istasyonu mevcut olmaması halinde sırasıyla; satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
12 12 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 3. YAZILIMSAL ÖZELLİKLER Cihaz Modbus Tablosu TCP/IP Soket Yapısı MODBUS Protokolü Gateway Modu Çoklu Port Desteği AT komut satırları WIFI Hızlı Kurulum Sorun Giderme
13 13 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 3.1. Cihaz Modbus Tablosu Cihazın yapılandırma parametrelerini aşağıdaki Modbus adreslerinden okuyabilir ve değişiklik yapabilirsiniz. Yazmaç Adresi Formatı Niteliği Açıklama 0 unsigned 16 Bit Server Port Sunucu portu 1 unsigned 16 Bit Listen Port Dinleme portu 11 unsigned 16 Bit Connection Track Bağlantı test sıklığı 12 unsigned 16 Bit Uart Buffer Size Veri paket boyutu 14 unsigned 16 Bit Physlayer Fiziksel Katman 16 unsigned 16 Bit MAC Mac bilgisi 18 unsigned 16 Bit Local IP Cihaz yerel IP adresi 20 unsigned 16 Bit Netmask Ağ maskesi 22 unsigned 16 Bit Gateway Ağ geçiti 36 unsigned 16 Bit Serial Cihaz seri numarası 3.2. TCP/IP Soket Yapısı Mikrodev TCP/IP soket yapısını GSM veya ethernet üzerinden oluşturabilmektedir. Akıllı bağlantı modeli uygulanan Mikrodev TCP/IP yapısında bağlantı durumu periyodik olarak kontrol edilmektedir. Bağlantı kopukluğu yaşandığı durumda belirlenen zaman aşım süresi geçtiyse bağlantı yeniden başlatılarak sistem haberleşmesinin devamı sağlanmaktadır. TCP/IP yapısında istemci modunda belirlenen sunucu port ve IP'sine bağlanmaktadır. Sunucu modunda ise belirtilen dinleme portundan istemcinin bağlanması beklenmektedir. IP filtreleme fonksiyonuyla sisteminize sadece tek IP'den erişim yapılmasını sağlayabilirsiniz. Mikrodev cihazlarında TCP/IP bağlantısının koptuğunda yeni durumlar tanımlama özelliği vardır. Örneğin; bağlantı koptuğunda cihaz değerlerini LOG kayıt hafızasına kaydedip, bağlantı geldiğinde kaydedilen dataların sisteminize gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
14 14 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 3.3. MODBUS Protokolü Kolay ve hızlı, bütün üreticilere açık ve herkes tarafından telif ücreti gerektirmeden kullanılabilir bir protokol olması, günümüzde elektronik cihazlarda en yaygın kullanılan haberleşme protokolü olmasındaki en büyük etkenlerden bazılarıdır. Çalışma mantığı bir ana cihaz(master) ve ana cihaza bağımlı bir veya daha fazla cihaz(slave) arasında ayni ağ üzerinde yapılan veri alışverişi üzerine kurulmuştur. Veri aktarımı birler ve sıfırlar halinde, yani bitlerle sağlanır. Birçok versiyonları olmasına karşın, en çok kullanılan versiyonları Modbus RTU ve Modbus TCP/IP'dir. Mikrodev PLC MP20X ve üstü aileler "MODBUS TCP Master, MODBUS TCP Slave, MODBUS RTU Master ve MODBUS RTU Slave versiyonlarını desteklemektedir. Mikrodev PLC ile geliştirilen uygulamadaki tüm bloklara ait değerlere MODBUS üzerinden TCP yada RTU olarak erişilebilmekte yine aynı şekilde blok değerleri değiştirilebilmektedir. Mikrodev PLC cihazları Master olarak ayarlandıklarında, Okuma ve Yazma isteklerini yine programlanacak Slave cihazlara gönderebilmelerine imkan sağlayan bloklar mevcuttur. Mikrodev PLC cihazlarındaki Modbus bloklarının sağladğı kolaylık ve esneklik; bir çok projede haberleşme görevlerinin büyük bir kolaylıkla programlanmasına imkan sağlamaktadır. Star, ring ve bus topolojileri desteklenmektedir. Mikrodev bus topoloji ile haberleşmenizi önermektedir. Bağlantı topolojileri: 3.4. Gateway Modu Cihazda temel olarak iki farklı iletişim arayüzü olacaktır. Bu iletişim ara yüzlerinden birisi yerel ağdır. Yerel ağda, fiziksel katman olarak RS485 kullanılır, MODBUS-RTU protokolü desteklenir. Verisi okunacak veya kontrol edilecek slave cihazlar bu ağa bağlıdır. Diğer iletişim ara yüzünde ise fiziksel katman olarak GPRS ve/veya Ethernet teknolojileri kullanılır, MODBUS-TCP protokolü desteklenir. Sunucular ve SCADA sistemleri ile bu ikinci arayüz üzerinden iletişim kurulur. Cihaz çalışırken; MODBUS-TCP arayüzünden aldığı paketi bir kuyruğa ekler ve sonra kuyruktan sırayla çekerek, MODBUS-TCP istek paketini MODBUS-RTU istek paketine çevirip RS485 üzerindeki yerel ağa gönderir. Yerel ağdaki slave cihaz bu istek paketine MODBUS-RTU cevap paketini oluşturup gönderir. MODBUS GATEWAY cihazı da RS485 arayüzünden aldığı bu cevabı MODBUS-TCP paketine çevirip ilgili noktaya geri iletir. Sunucu MODBUS-TCP istek mesajını MODBUS GATEWAY gönderir. MODBUS GATEWAY, ulaşan MODBUS-TCP istek mesajını analiz eder ve MODBUS RTU istek mesajını RTU ya gönderir - Mikrodev PLC ürünlerinde gateway fonksiyonu da bulunmaktadır. TCP ve seri blok parametrelerini yapılandırarak otomasyon sisteminizi kontrol ederken aynı zamanda PLC'yi gateway cihazı olarak da kullanabilirsiniz.
15 15 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 3.5. Çoklu Port Desteği TCP/IP sunuc yapısında birden fazla istemcinin 3.6. AT komut satırları "AT"+"komut"= fortmatında komut gönderilmelidir LOCALIP Yerel IP adresi tanımlama işlemi yapmaktadır. Yaz seçeneği kullanılarak cihazın ip adresi belirlenir. Oku seçeneği kullanarak mevcut ip numarası verisi incelenebilir. GPRS bağlantısı kullanılan sistemlerinde GPRSIP komut satırı kullanılmalıdır MAC Network Ethernet MAC adresi tanımlama işlemi yapmaktadır. Ağ içerisinde aynı MAC adresli cihaz olmamalıdır. Mikrodev cihazları fabrika çıkış MAC adresi cihazın seri numarasıdır GATEWAY Network Ethernet Gateway adresi tanımlama işlemi yapmaktadır. Kullanılacak gateway adresi cihaz IP numarasının subnet adresi ile aynı olmalıdır. Örneğin cihazın bağlantı yaptığı ip adresi ise gateway adresi olmalıdır NETMASK Network Ethernet Netmask tanımlama işlemi yapmaktadır SERVERIP Sunucu IP adresi tanımlama işlemi yapmaktadır. Cihazın bağlantı yapacağı ip adresi belirlenir. Serverip parametresinin kullanılabilmesi için cihazın istemci olarak çalıştırılması gerekecektir. TCP soket bloğu içinde serverip tanımlaması yapıldığında konsol sekmesinden yapılan serverip değişikliği geçersiz sayılacaktır SERVERPORT Sunucunun port numarası tanımlama işlemi yapmaktadır. 1 ile arasında tamsayı olarak tanımlama yapılabilir LISTENPORT Dinleyici port numarası tanımlama işlemi yapmaktadır. 1 ile arasında tamsayı olarak tanımlama yapılabilir.
16 16 Protokol Dönüştürücü - MBS100W GPRSAPN GPRS sunucularının apn tanımlama işlemini yapmaktadır. APN bilgisini GSM operatör firmaları belirlemektedir GPRSNAME GPRS kullanıcı tanımlama işlemini yapmakatdır GPRS IP GPRS operatörleri tarafından belirlenen ip verisidir. GPRSIP'yi operatör atadığı için yazma yapılamaz. IP alınamadığı durumlarda -1 geri dönmektedir. GPRS'li cihazlarda local ip devre dışı kalıp, bağlantı gprs ip üzerinden yapılmaktadır. Satın alacağınız GPRS hattının statik ip'ye sahip olması önerilir. Yoksa her bağlantı yaptığınızda cihazın ip adresi değişecektir GPRSPSSW GPRS şifre tanımlama işlemi yapmaktadır WIFIPSSW Wifi şifre ataması yapılır. Örnek; AT+WIFIPSSW= WIFISSID Wifi kullanıcı adı ataması yapılır. Örnek ;AT+WIFISSID=Mikrodev VERSION Cihazın yazılım versiyon bilgisini verir. Sadece okuma yapılabilir SERIALNO Cihazın yazılım seri numarası bilgisini verir. Sadece okuma yapılabilir CONNECTION Modem durumu bilgisini verir. 0 >> İÇİNDE (INIT) 1 >> GÜÇ KAPALI (POWER OFF) 2 >> GÜÇ AÇIK (POWER ON) 3 >> AÇIK (TURNED ON) 4 >> ARA BAĞLANTI KURULUYOR (LINKING UP) 5 >> BAĞLANTI YOK (DISCONNECTED)
17 17 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 6 >> BAĞLANIYOR (CONNECTING) 7 >> BAĞLANTI KOPUYOR (DISCONNECTING) 8 >> BAĞLI (CONNECTED) 9 >> ARA BAĞLANTI KURULU (LINKED UP) CSQ GSM modeminin hat çekim güç bilgisini verir arası tamsayı değerler alır. Hattın çekmediği durumlarda -1 geri döner. Sadece okuma yapılabilir. Hat çekim gücü bulunulan ortam ve GPRS antenine bağlı olarak değişmektedir. GSM hattı takılı olmasada çekim alanı içerisindeyseniz CSQ değeri okuyabilirsiniz DEFAULT Fabrika ayarlarının yüklenmesini sağlar. 1 yazıp yaz butonuna basarak aktifleşir. Fabrika ayarları yüklendikten sonra konsol penceresinden değiştirilen veriler incelenebilir. Sadece yazma yapılabilir SETTIME Cihazın saniye, dakika, saat, gün, ay ve yıl parametrelerin değerleri ayarlanır :28:14 şeklinde zaman parametreleri girilmelidir. Cihazın girilen zaman parametrelerini enerji kesildiğinde de saklaması için RTC pilinin takılı olması gerekir. RTC pili takılı olmayan cihazlarda enerji kesintisi durumlarında cihaz zamanı fabrika ayarlarına dönecektir RESET Cihazın yeniden başlaması sağlanır. 1 verisi gönderilerek komut aktifleşecektir. Sadece yazma yapılabilir.
18 18 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 3.7. WIFI Hızlı Kurulum 1. Adım: Wifi Şifre AT+WIFIPSSW=? komutu ile wifi şifre ataması yapılır. Örnek; AT+WIFIPSSW= Adım: Wifi Kullanıcı Adı AT+WIFISSID=? komutu ile wifi kullanıcı adı ataması yapılır. Örnek ;AT+WIFISSID=Mikrodev 3. Adım: Gateway Atama AT+GATEWAY=? komutu ile cihaza ağ geçit adres ataması yapılır. Örnek; AT+GATEWAY= Adım: Netmask Atama AT+NETMASK=? komutu ile cihaza ağ maskesi ataması yapılır. Örnek; AT+NETMASK= Adım: Yerel IP Atama Cihaz istemci yapılandırılacaksa bu adımı atlayınız. AT+LOCALIP=? komutu ile cihaza IP ataması yapılır. Örnek; AT+LOCALIP= Adım: Dinleme Poru Atama Cihaz istemci yapılandırılacaksa bu adımı atlayınız. AT+LISTENPORT=? komutu ile cihaza listen port ataması yapılır. Örnek; AT+LISTENPORT=502 PLC ve RTU ürünlerinde TCP soket blok üzerinden atama yapılır. 6. Adım: Sunucu IP Atama Cihaz sunucu yapılandırılacaksa bu adımı atlayınız. AT+SERVERIP=? komutu ile cihaza sunucu IP ataması yapılır. Örnek; AT+SERVERIP= PLC ve RTU ürünlerinde TCP soket blok üzerinden atama yapılır. 7. Adım: Sunucu Port Atama Cihaz sunucu yapılandırılacaksa bu adımı atlayınız. AT+SERVERPORT=? komutu ile cihaza sunucu port ataması yapılır. Örnek; AT+SERVERPORT=502 PLC ve RTU ürünlerinde TCP soket blok üzerinden atama yapılır.
19 19 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 3.8. Sorun Giderme Cihazın olası hata durumunda detaylı bilgiyi aşağıdaki tablodan elde edebilirsiniz. Hata Kodu Hata Mesajı Açıklama 1 FILE_OK = 1 İşlem Başarılı 2 ERR_FS_FORMAT_FAILED Format işlemi gerçekleştirilemedi 3 ERR_FS_FORMAT_SUCCESSED Format işlemi başarılı 4 ERR_FS_FORMATED Cihaz format atılmış durumda 5 ERR_FS_FS_FAILED Dosya sistemini başlatırken bir sorun oluştu 6 ERR_FS_FLASH_STATUS Flash IC ile ilgili problem var 7 ERR_FS_CARD_NOT_DETECTED Flash IC ile ilgili problem var 8 ERR_FS_CARD_CHANGED Flash IC ile ilgili problem var 9 ERR_FS_NOT_ERASED 10 ERR_FS_NOT_FORMATTED Cihaza format atılmamış durumda 11 ERR_FS_INVALID_MBR 12 ERR_FS_INVALID_PBR 13 ERR_FS_INVALID_FAT ERR_FS_INVALID_NAME
20 20 Protokol Dönüştürücü - MBS100W ERR_FS_INVALID_HANDLE 16 ERR_FS_INVALID_PARAM 17 ERR_FS_NO_EMPTY_BLOCK 18 ERR_FS_INVALID_BLOCK 19 ERR_FS_ECC 20 ERR_FS_ECC_CORRECTABLE 21 ERR_FS_FILE_OPENED Dosya açık durumda 22 ERR_FS_FILE_EXIST Dosya daha önceden oluşturulmuş 23 ERR_FS_DIR_NOT_EMPTY 24 ERR_FS_EOF Dosya sonuna ulaşıldı 25 ERR_FS_FILE_NOT_OPENED Dosya açık değil 26 ERR_FS_FILE_NOT_EXIST Bu isimde bir dosya sistemde tanımlı değil
21 21 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 27 ERR_FS_NO_LONG_NAME Dosya ismi hatalı 28 ERR_FS_NOT_FOUND İşlem Başarılı 29 ERR_FS_INCORRECT_FAT 30 ERR_FS_ROOT_DIR 31 ERR_FS_LOCKED 32 ERR_FS_NOT_PERMITTED 33 ERR_FS_OUT_OF_MEMORY 34 ERR_FS_OUT_OF_ROOT_ENTRY 35 ERR_FS_NO_MORE_ENTRY 36 ERR_FS_SM_TIMEOUT 37 ERR_FS_SYSTEM_PARAMETER 38 ERR_FS_INTERNAL 39 ERR_FS_FILE_NAME_LEN_TOO_LONG
22 22 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 40 ERR_FS_NO_EMPTY_CLUSTER 41 ERR_FS_FORMAT_BLOCK 42 ERR_FS_INIT 43 ERR_FS_FIRST_BAD_BLOCK 44 ERR_FS_CIS_BLOCK 45 ERR_PAT_OK 46 ERR_PAT_PAGE_INDEX_OUTOFBOUND 47 ERR_PSB_PAGE_INDEX_OUTOFBOUND 48 ERR_PAT_EXCESSIVE_PAGE_COUNT 49 ERR_PSB_EXCESSIVE_PAGE_COUNT 50 ERR_PAT_INVALID_PAGE 51 ERR_PAT_PAGES_NOT_FOUND 52 ERR_PAT_NO_FREE_PAGE
23 23 Protokol Dönüştürücü - MBS100W 53 ERR_PAT_NO_VALID_PAGE 54 ERR_PSB_INVALID_PAGE 55 ERR_PAT_NOT_PERMITTED 56 ERR_PAT_WRONG_WRITE_SIZE 57 ERR_PAT_OUT_OF_CHIP 58 ERR_FLASH_WRITE_WRONG_PAGE_SIZE 59 ERR_SYSTEM_ONESHOT One shot timer mekanizması başlatma hatası 60 ERR_SYSTEM_MODBUSPOLLER Modbus poller mekanizması başlatma hatası 61 ERR_SYSTEM_APPFILE Uygulama seviyesinde dosya tutarsızlığı hatası 62 ERR_FIRMWARE_IDREAD Cihaz id si okunamıyor 63 ERR_FIRMWARE_IDMATCH Cihaz id, royalty listesinde bulunamadı 64 ERR_FILEPAGES_MISS Oluşturulan dosyalara atanan page sayısında eksik var
1 Protokol Dönüştürücü BAC100E PROTOKOL DÖNÜŞTÜRÜCÜ BAC100E. Kullanım Kılavuzu. [Rev_1.0_BAC100E]
1 Protokol Dönüştürücü BAC100E PROTOKOL DÖNÜŞTÜRÜCÜ BAC100E Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_BAC100E] 2 Protokol Dönüştürücü BAC100E İÇİNDEKİLER 1 GENEL ÖZELLİKLER.... 4 1.1. BAC100E... 4 1.2. Bacnet MS TP
1 Protokol Dönüştürücü MMS100G PROTOKOL DÖNÜŞTÜRÜCÜ MMS100G. Kullanım Kılavuzu. [Rev_1.0_MMS100G]
1 Protokol Dönüştürücü MMS100G PROTOKOL DÖNÜŞTÜRÜCÜ MMS100G Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_MMS100G] 2 Protokol Dönüştürücü MMS100G İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 1.1. MMS100G... 4 1.2. MBUS Modbus Gateway...
1 Protokol Dönüştürücü MDC100E PROTOKOL DÖNÜŞTÜRÜCÜ MDC100E. Kullanım Kılavuzu. [Rev_1.0_MDC100E]
1 Protokol Dönüştürücü MDC100E PROTOKOL DÖNÜŞTÜRÜCÜ MDC100E Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_MDC100E] 2 Protokol Dönüştürücü MDC100E İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 1.1. MDC100E... 4 1.1. MODC < > Modbus
1 Remote IO RIO200B RIO200B. Remote IO. Kullanım Kılavuzu. [Rev_1.0_RIO200B]
1 Remote IO RIO200B Remote IO RIO200B Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_RIO200B] 2 Remote IO RIO200B İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 1.1. RIO200B... 4 1.2. Bacnet Remote IO... 4 2. DONANIMSAL ÖZELLİKLER...
1 Remote IO RIO201G RIO201G. Remote IO. Kullanım Kılavuzu. [Rev_1.0_RIO201G]
1 Remote IO RIO201G Remote IO RIO201G Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_RIO201G] 2 Remote IO RIO201G İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 1.1. RIO201G... 4 1.2. Remote IO... 4 1.3. Fiziksel Giriş-Çıkış Özellikleri...
1 Protokol Dönüştürücü MBS100G MBS100G PROTOKOL DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Kullanım Kılavuzu. [Rev_1.0_MBS100G]
1 Protokol Dönüştürücü MBS100G PROTOKOL DÖNÜŞTÜRÜCÜ MBS100G Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_MBS100G] 2 Protokol Dönüştürücü MBS100G İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 1.1. MBS100G... 4 1.2. GSM Modbus Gateway...
Programlanabilir Lojik Kontrolör
1 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP200G PLC Programlanabilir Lojik Kontrolör MP200G PLC Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_MP200G] 2 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP200G PLC İÇİNDEKİLER 1. GENEL
1 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP201E PLC Programlanabilir Lojik Kontrolör MP201E PLC Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_MP201E] 2 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP201E PLC İÇİNDEKİLER 1. GENEL
1 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP300L PLC Programlanabilir Lojik Kontrolör MP300L PLC Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_MP300L] 2 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP300L PLC İÇİNDEKİLER 1. GENEL
1 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP201GPLC Programlanabilir Lojik Kontrolör MP201G PLC Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_MP201G] 2 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP201GPLC İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER...
1 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP300W PLC Programlanabilir Lojik Kontrolör MP300W PLC Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_MP300W] 2 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP300W PLC İÇİNDEKİLER 1. GENEL
1 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP300G PLC Programlanabilir Lojik Kontrolör MP300G PLC Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_MP300G] 2 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP300G PLC İÇİNDEKİLER 1. GENEL
1 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP300 PLC Programlanabilir Lojik Kontrolör MP300 PLC Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_MP300] İÇİNDEKİLER 2 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP300 PLC 1 GENEL ÖZELLİKLER....
1 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP201L PLC Programlanabilir Lojik Kontrolör MP201L PLC Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_MP201L] 2 Programlanabilir Lojik Kontrol Ailesi MP201L PLC İÇİNDEKİLER 1. GENEL
1 Remote IO RIO200S RIO200S. Remote IO. Kullanım Kılavuzu. [Rev_1.0_RIO200S]
1 Remote IO RIO200S Remote IO RIO200S Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_RIO200S] 2 Remote IO RIO200S İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 3 1.1. RIO200S... 3 1.2. Fiziksel Giriş-Çıkış Özellikleri... 3 2. DONANIMSAL
ENTES MODBUS GATEWAY KULLANIM KILAVUZU (EMG10-EMG12)
ENTES MODBUS GATEWAY KULLANIM KILAVUZU (EMG10-EMG12) rev2.0.0 Nisan 2008 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1.1. Genel Özelliler 1.2 Sürücülerin Yüklenmesi 2. Yapılandırma 2.1 Temel Cihaz Parametreleri 2.1.1 RS485 Seri