Şönt reaktör ilginç durum | Kontrol Kalemi Forumları
Selam arkadaşlar şönt reaktörle ilgili bir deney yaptım.Kafamı karıştıran bazı durumlar oldu.Bu konuda bilgi ve tecrübesi olan arkadaşlardan yazmalarını rica ediyorum.Ayrı olarak reaktör üretimi yapan gurup arge,entes ve diğer firma temsilcilerinin yorumlarını da bekliyorum.
Elimde 1 kvar trifaze reaktörü monofaz bağlamak istmememle meydana geldi.Bildiğiniz gibi trifaze reaktörlerde 3 faz birde nötür ucu bulunmakta ben reaktöre önce mofoze yani herhangi bir fazına faz bağlantısı nötürüne de nötür bağlantısı şeklinde bir bağlantı yaptım.Etiket değerine yakın değerde akım çekti yaklaşık olarak 2 amper.Daha sonra reaktörün boş iki fazına köprü atarak üç ucuna faz nötürüne de nötür bağlantısı yaptım enerji verir vermez reaktörden dumanlar çıkmaya başladı ve 45 amper akım çekti reaktör yandı sargılar kavruldu.
Anlamadığım nokta burada manyetik alanla ilgili nasıl bir problem oluşmuş olabilir teknik açıdan bunun izahı nasıldır.Buna ek olarak trifaze reaktörleri endüktif yük sürücülerde kullanamıyoruz bunun nedeni nüvenin birleşik olması dolayısıyla manyetik akının sağlananamaması mıdır acaba?
Paralel bağlayarak empedans değerini düşürdün büyük ihtimal . Aşırı akim sonucu mefta oldu .
Tepkiler: Mahur ve sami inci
Paralel bağlayarak empedans değerini düşürsün büyük ihtimal . Aşırı akim sonucu mefta oldu .
Sanmıyorum buradaki sorun sanki manyetik alanla ilgili tek faz girişine bağlayınca sorun yok
Tepkiler: Under Ground, sami inci ve by lent
Acaba bütün sargılarda aynı faz olunca indükleme yoluyla bütün sargı uçlarındaki gerilimler mi yükseldi ? Bunu düşük gerilimle test etmek lazım .
Şönt reaktörlerle ilgili ciddi bilgim yok. Bu sebeple birazdan yazacaklarım tamamen tahmin lütfen doğru kabul etmeyin.
Eğer üç sargıda aynı nüve üzerine sarılı ise üç faza aynı fazı uyguladığında sargılar arasında açı farkı oluşmaz. bu sebeple çekirdek doyuma ulaşıp yüksek akım geçmesine sebep olabilir.
Tepkiler: emodiyator, kesmez, sami inci ve 1 kişi daha
KAEL,ENTES,GR.ARGE temsilcisi arkadaşlar
en doğru bilgiyi verebilir.Onlardan rica etsek.
Kullanma kılavuzundaki bağlantı şekli haricindeki kullanımlarda oluşacak hasarlardan firmamız sorumlu değildir .
Reaktörü 3 adet bağımsız indüktere bağlayın belli olur.
Evet herhalde en sağlıklı bilgi üreticiden alınabilir.Tense röle teknik servis kısmından görüştüğüm arkadaş trifaze reaktöre hiç şekilde endüktif yük sürücü bağlanmaz fakat trifaze reaktörü sadece bir fazına faz yıldız noktasına da nötür bağlayarak 1/3 güçte kullanılabileceğini söyledi.Köprülü bağlantıda yanma nedenine ise manyetik alanların birbirini yok ettiğini kısa devre gibi davranarak yandığını söyledi.
Tepkiler: şef112, huh, by lent ve 2 diğerleri
U Yüksek gerilim hatlarında şönt reaktör kullanımı Yüksek Gerilim 5 Salı saat 09:30'de
Şönt reaktör ve enduktif yük sürücüsü hk. Kompanzasyon 4 31 Ağu 2019
U Şönt Reaktör Güç Tüketimi Elektrik Genel 5 16 Tem 2019
O OG Şönt Reaktör ve RC Devresi Kompanzasyon 1 8 Şub 2019
şönt reaktörler paralel veya seri bağlanır mı? Kompanzasyon 2 3 Ağu 2018
Şönt Reaktör Arıza Tespiti Nasıl Yapılır? Kompanzasyon 1 25 Haz 2018
R Şönt reaktör sorunu Kompanzasyon 5 14 Ara 2017
S SVC ve Şönt Reaktör Kompanzasyon 0 13 Nis 2017
şönt reaktörü güçü belirleme yardım acill. Kompanzasyon 21 30 May 2016
Yüksek gerilim hatlarında şönt reaktör kullanımı
Şönt reaktör ve enduktif yük sürücüsü hk.
OG Şönt Reaktör ve RC Devresi
şönt reaktörler paralel veya seri bağlanır mı?
Şönt Reaktör Arıza Tespiti Nasıl Yapılır?
Şönt reaktör sorunu
SVC ve Şönt Reaktör
şönt reaktörü güçü belirleme yardım acill.
Toplam: 1,649 (Kullanıcı: 72, ziyaretçi: 1,577)