GF Silenta 3A Ses Yalıtımlı Boru Sistemleri
Anasayfa Plastik Boru ve Ek Parçalar Sessiz ve Yanmaz Borular Ürünler
GF Hakan Plastik Silenta 3A, DIN EN 1451, DIN 4109, DIN 4102 sistem standartlarına uygun PP malzemeden üretilmiş atık su sistemidir. Silenta 3A yüksek darbe dayanımı ve ses koruması gereken tüm noktalarda yüksek performansa sahiptir.
Sessiz ve esnek yapısı ile binalar için ideal konfor koşullarını oluşturur.
Sıcak/soğuk su ve asidik sıvı transferleri için uygundur.
Yüksek trafik yükü olan alanlarda bile yeraltı ve yerüstü drenaj sistemlerinde kullanılabilir. Yüksek darbe dayanımına sahiptir.
Dökme demire alternatiftir.
Korozyona uğramaz, uzun ömürlüdür.
Geniş ürün gamına sahiptir.
Boru Yapısı 3 Katmanlı ( Özel PP-Mineral takviyeli kompozit)
Çaplar d40, d50, d75, d110, d125, d160, d200
Boru Uzunluğu [mm] 150, 250,500, 1000, 2000,3000
Ses İletimi 4Lt/sn'de 16 dB (A) (DIN 4109)
Yangın Sınıfı B2 (DIN 4102)
Birleştirme Yöntemi Kauçuk Contalı ve Soketli birleştirme (Push-Fit)
Kelepçeleme GF Hakan Plastik sessiz boru kelepçeleri ile
Renk Açık Mavi RAL (Halonjesiz ve Kadmiyumsuz)
Montaj Pik ve Döküm borulara göre düşük ağırlığı sayesinde çok kolaydır.
Isıl genleşme Katsayısı 0.06 mm/moK
Çekme Mukavemeti 13 N/mm2
Kimyasal Direnç 2-12 arasında pH değerleri için uygun organik ve inorganik asitlere karşı dayanıklıdır.
Montaj Sıcaklığı Minimum: -10 °C Maksimum +60 °C
Çalışma Sıcaklığı Minimum: -10 °C Maksimum: +97 °C
Uygulama Sınıfı B/D (bina / drenaj)
Halka Rijitliği ISO/DIN 9969, Halka Rijitliği 40 Ø ile 200 Ø çaplar arasındaki tüm boyut aralıklarında en az 4,0 kN/m2 dir.
Darbe Dayanımı EN 1451 e uygundur.
Onaylar ve Sertifikalar Almanya: Fraunhofer, Hoch
İngiltere: LR Lloyd Register
GOST 1 575,7 kB Dosya İndir
GOST 2 1 MB Dosya İndir
Lloyd's Register 605,4 kB Dosya İndir
Kiwa 540,7 kB Dosya İndir
UkrSEPRO 981,5 kB Dosya İndir
Fraunhofer Institut für Bauphysik 1,1 MB Dosya İndir
Ikram 1 186,5 kB Dosya İndir
Ikram 2 179,6 kB Dosya İndir
Hoch 1,3 MB Dosya İndir
Okullar, kolejler, kütüphaneler, sosyal merkezler, özel ders merkezleri, vs.
Hastaneler, evler, konutlar, apartmanlar, oteller, vs.
Lokantalar, endüstriyel mutfaklar.
Bina ile ana boru hattı arasındaki tüm yeraltı drenaj sistemleri.
Sürdürülebilir / yeşil binalar.
Endüstriyel alanlarda atık gaz taşınması.
Endüstriyel alanlar (kısa ve uzun süreli kullanım).
Özel Conta Sistemi
Montaj kolaylığı sağlayan conta yuvası ve dudaklı contası ile su sızdırmazlığını garanti eder ve ısıl genleşme nedeniyle borunun hareket etmesini sağlar. Conta yuvasının geometrik özellikleri kurulum hızı ve kolaylığı sağlar.
İç Katman (PP)
Pürüzsüz yapısıyla üstün bir akış performansı sağlar. Aynı zamanda kimyasal dayanımı sayesinde boru içerisinde oluşacak korozyonu önler. Yüksek su sıcaklıklarına dayanıklıdır.
Orta Katman (Mineral Katkılı PP)
Yüksek molekül ağırlıktaki yapısı ve özel formülü sayesinde boru içerisinde oluşan ses dalgalarını emerek boru dışına yansımasını önler.
Darbelere ve yanmaya dayanıklıdır. Özel mineralyapısı sayesinde alevin iletilmesini engeller.
GF Silenta Premium Ses Yalıtımlı Boru Sistemleri
GF Hakan Silenta Premium DIN EN 1451, DIN 4109, DIN 4102 sistem standartlarına uygun PP malzemeden üretilmiş atık su boru sistemdir. Üç katmanlı mineral takviyeli kompozit yapısı ile atık su tesisat sistemlerinde sessizlik sağlamaktadır.
İleri seviyede sağlamlık, darbe mukavemeti, düşük ses seviyesi ve kolay kurulum özellikleri ile komple bir çözüm sunan Silenta Premium Sessiz Boru Sistemleri, oldukça geniş ürün gamına sahiptir.
Almanya Fraunhofer Enstitüsü tarafından 4lt/s akış hızında 13 dB (A) ses şiddeti seviyesine ulaşır.
Yüksek trafik yükü olan alanlarda bile yeraltı ve yerüstü drenaj sistemlerinde kullanılabilir.
Mükemmel ses yalıtımı sağlar, binalar için ideal koşulları oluşturur ve yaşam kalitesi ile birlikte mülkün değerinin artmasına katkıda bulunur. Atık su tesisat sisteminden gelen titreşimleri ve yabancı sesleri azaltır.
Dökme demire alternatiftir. Korozyona uğramaz, uzun ömürlüdür.
GF Silenta Extreme Yanmaya Dayanıklı ve Ses Yalıtımlı Halojen İçermeyen Boru Sistemleri
GF Silenta Extreme, PP bazlı halojen içermeyen, EN 13501 standardı kapsamında yangına dayanıklı(B-s1;d0) ve ses yalıtımlı 3- katmanlı atıksu boru sistemi­dir. Geliştirilmiş özel yapısı ile konforunuzu ve güvenliğinizi arttırmak amacıyla sizin için en yüksek teknoloji ile üretilmiştir.
Halojen içermeyen üstün yapı
Ses geçirmeyen çok katmanlı yapı
Yapıya değer katar
Üstün kimyasal dayanım
Pürüzsüz iç yüzey
Korozyona karşı mükemmel direnç ve uzun servis ömrü
%100 geri dönüşümlü, çevreci
Kolay kurulum ve uygulama
Yangında zehirli ve öldürücü gaz yaymaz
GF Silenta FR Yanmaya Dayanıklı ve Ses Yalıtımlı Boru Sistemleri
TS EN13501, DIN4102 yanıcılık ve DIN4109 sessizlik standartlarına uygun şekilde üretilmektedir.
Silenta FR Yanmaya Dayanıklı Sessiz Boru Almanya‘ daki Fraunhofer Enstitüsü tarafından yapılan ölçümlerde DIN 4109’ a göre 4lt/s akış hızında sadece 12 dB (A) ses şiddeti seviyesine ulaşmıştır.
Yapı mevzuatına ve yangın yönetmeliğine uygun atık su borularıdır.
Mineral katkılı özel formülasyonla üretilmektedir.
PVC-U kompozit malzemeden tek katmanlı yapıda imal edilmiştir. Bu kompozit yapı, boru ve ekleme parçalarının sağlamlığını, kimyasal ve fiziksel dayanım ve mukavemetini artırır.
Teknik olarak talep edilen özellikler hedefe yönelik bir şekilde optimize edilmiştir.
Yüksek kalitede contalara sahiptir.
Pürüzsüz iç ve dış yüzeyi montaj kolaylığı sağlar.
Tortu ve kireç oluşturmadığı için tıkanma olmaz. Sistemde hızlı ve düzgün bir akış sağlar.
Hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlar.
Korozyon ve çevre kirliliği sorunu yaratmadan birçok asit, alkali ve kimyasal konsantrelerin taşınmasına olanak sağlar.