Aeratörler - Çevre Mühendisleri
Konu, 'Atıksuların Arıtılması' kısmında Bera68 tarafından paylaşıldı.
Bera68 CMNet Üyesi
Merhaba sisteminde aeratör kullanan arkadaşlar;
1-Aertörlerin avantajları ve dezavantajları nelerdir
2-Aeratör kullanımda oluşan köpük aeratörlere zarar verdi mi?
3-Blower ile kıyaslandığında hangisi kullanışlı?
Bera68, 10 Şubat 2015
500 m3 lük ve 1000 m3 lük tesislerde jet aertör kullandık yeterli ÇO konsantrasyonu sağlayamadık yeterli karışımı sağlayamadı difüzör sistemi daha kullanışlı onu tavsiye ederim
selimboztoprak, 11 Şubat 2015
Bera68 bunu beğendi.
Aslında 2200m3 havuzda 7.5 kW 8 adet jet aeratörler ile gerekli olan Ç.O sağlıyorum.Sorun oluşan köpük durumunda aeratörlerin sıkıntıya girmesi.İlgili firma köpük olduğunda aeratörlerin motor aksamına zarar vereceğini söylemesi kafamda soru işaretleri belirlemesine neden oldu.
Köpükten dolayı jet aeratörleriniz etkilendi mi?
Bera68, 11 Şubat 2015
evet bi defa yandı ama bunun sebebi aşırı debi ve aertörlerde yeterli izolasyonun olmayışıydı. aeratör hava emiş noktasının yükseltme seçeneğiniz varsa ve herzaman köpük problemi olmayacağını düşünürsek değerlendirin bence
Aeratör hava emiş borusunu yükselttim .Hatta yağmurdan zarar görmesin diye şapka yaptım.Fakat aeratör bağlantı noktalarından aeratöre su veya köpük alma gibi durumu var.Alacağı su ve ya köpük zamanla oksitlenme yapacağından motorun bugat kısmına temas edip yanması söz konusu.Dediğiniz gibi köpük başlangıç durumlarında(tahminen 15-20gün) olacak
İlk çalışmaya başladıgı anda oluşan köpük zarar vermesin diye antifoam kullandım ve köpüğü yok ettim.Fakat su kotu ya yüksek geldiği için aeratörlerin spiral helezonu ve gövdesi suya cok giriyor,yada bu aeratörler de başka sıkıntı var.(Anlamadım) Aeratör oksijen verimi 45'lik açı ile olduğu zaman yaklaşık 1,15O2 Saat / kW ve benim için gerekli olan oksijen için 45'lik açıyı 60 gibi bir değer yapsam bu seferde o2 yetersiz kalacak.
Bakalım bir çözüm bulacağız artık
Benzer problemleri yaşamışız aslinda. Oksijen seviyesi nedeniyle açıyıda fazla değiştiremiyorsunuz. aeratörlerin köpük ve suya temas etmeyeceği şekilde dizayn edilmesi gerekiyor maalesef bu gözden kaçan ayrıntı yüzünden bu sorunlarla uğraşıyoruz. Bizde blower- difüzör sistemine geçmeyi düşünüyoruz
ilk önce aeratör firması ile gerekli yazışmalar ve konuşmalar yapıldı.Firma bizzat kendisi kontrol edecek.Yazacağı rapora göre durum değerlendirmesi yapacağız.Belkide aertörleri açısal olarak değiştirip duruma göre eksta aeratör alınıp o2 verimi sağlanacak.
Durumumuzda bir değişiklik olduğu zaman haberleşiriz.