
_START_ARTICLE_
醫療氣體
_START_SECTION_
氧气
_START_PARAGRAPH_
氧气透过氧气罩，使用在需要补充氧气的病人身上。一般而言，医院设置的大型液氧槽，为氧气储存及集中供应的源头，液态氧经过真空绝热蒸发器（VIE），蒸发成气态氧气，此时气体压力一般约为345-380 kPa（50-55 psi），或在欧洲为4-5 bar。服务病患人数较少的小型医疗院所，氧气则通常是经由成组的高压氧气钢瓶供应。若前述的集中供应及高压氧气钢瓶的供应方式均不可行时，氧气亦可经由氧气制造机产生。然而，现地生产氧气仍是相当新的技术。
_START_SECTION_
医疗用空气
_START_PARAGRAPH_
医疗用空气是经由特殊的空气压缩机，加压而成加压空气。空气经过干燥机维持正确的结露点，再输送至需要的医疗空间。在小型的医疗院所，医疗用空气也可经由高压气体钢瓶供应。气体压力维持在345-380 kPa（50-55 psi）。
_START_SECTION_
一氧化二氮或氧化亚氮
_START_PARAGRAPH_
一氧化二氮使用在各类手术室中，作为手术前麻醉用。一氧化二氮压缩在高压钢瓶中，气体钢瓶运送到医院后，气体钢瓶在医院机房内连结至气体供应系统，经气体供应系统输送到各需要空间。基于环保考量，及一氧化二氮的使用日趋减少，一些大型系统虽仍存在，但已无新装置。气体压力维持约在345 kPa（50 psi）。
_START_SECTION_
氮气
_START_PARAGRAPH_
在各类手术中，气动式手术器械一般用氮气传动。氮气由高压气体钢瓶供应。气体压力维持约在1.2 MPa（175 psi）供应各空间需要。
_START_SECTION_
器械用空气／手术用空气
_START_PARAGRAPH_
如同氮气，器械用空气使用在传动手术器械用。然而，器械用空气是在现场由空气压缩机制成，并非由高压气体钢瓶供应。早期的空气压缩机，无法将空气净化至手术器械的需求，但现今的机械已大幅改善。器械用空气也逐渐取代氮气使用。器械用空气的气体压力，也同氮气标准，维持约在1.2 MPa（175 psi）。
_START_SECTION_
二氧化碳
_START_PARAGRAPH_
二氧化碳一般用在手术过程中充气用。手术时，将二氧化碳注入体腔内，形成手术所需作业空间。二氧化碳也会运用在激光手术上。供气系统的气体压力维持约在345 kPa（50 psi）。某些呼吸障碍的治疗也会用到二氧化碳。
_START_SECTION_
医疗用真空
_START_PARAGRAPH_
医疗用真空在医院里，用于抽吸器械及清理过程。真空由真空泵浦抽气产生，真空管内的压力依位置有差异，一般会维持气压在约-75 kPa（-22 inHg）。
_START_SECTION_
麻醉气体排放（WAGD）及麻醉气体回收（AGSS）
_START_PARAGRAPH_
医院里清除麻醉气体的方式，有麻醉气体排放（WAGD）及麻醉气体回收（AGSS）两方式。虽然方法上同抽真空，但某些建筑法令，则要求麻醉气体应分离回收。麻醉气体回收系统无须像抽真空般强力，可维持气压在约-50 至 -65 kPa（-15 至 -19 inHg）。
_START_SECTION_
混合医疗气体
_START_PARAGRAPH_
许多混合医疗气体，用在协助疗程中。混合气体常用作诊断肺功能或血液中气体含量。测试用气体作为评量，及输送麻醉气体过程中，维持医疗器材的稳定性。在检验室里，嗜氧及厌氧的培养皿中，做细胞及组织培养时，也会在嗜氧培养皿中，注入添加氧气的医疗气体；在厌氧的培养皿中，注入添加氢气或二氧化碳的医疗气体。_NEWLINE_两种常见的混合医疗气体为安桃乐及氦氧混合气（Heliox）。 