
_START_ARTICLE_
中性導體
_START_PARAGRAPH_
三相电的星形接法将各相电源或负载的一端都接在一点上，这一点叫做中性点，可以将中性点引出作为中性线或中线（Neutral Conductor），简写N。_NEWLINE_三相电的三角形接法没有中性点，也不可引出中性线。虽然单相电没有中性点，但变压器二次侧接地的导体同样被称作中性线。_NEWLINE_在中国大陆，中性线也被称作零线，表示该线的电压为零。
_START_SECTION_
共用中线
_START_PARAGRAPH_
共用中线（Shared neutral, Common neutral）指多个电路共用一条中线。
_START_SECTION_
单相三线制
_START_PARAGRAPH_
单相三线系统中，电力由分相式变压器（split-phase）提供，共有两条相线（反相）和一条共用中线。一般在北美地区使用，可同时提供120V及240V。_NEWLINE_采用单相三线制的好处是可以减少一条中线，而供电能力没有受影响。
_START_SECTION_
三相四线制
_START_PARAGRAPH_
共用中线通常在三相四线制（星形接法）中使用，三条相线共用同一条中线。若是三相平衡，则中线电流会等于零。_NEWLINE_若第三谐波电流的总谐波失真（THDᵢ）超过15%，中线的载流量需要加入校正因数。因为谐波电流不会互相抵消，而是会在中线叠加。
_START_SECTION_
减少截面
_START_PARAGRAPH_
由于L1、L2及L3相的电流会在中线互相抵消，因此在总谐波失真小于15%及三相平衡的电力系统中，中线的截面积可以减少一半，即是N/2。此时，中性导体必须具备过载保护。
_START_SECTION_
双中性导体
_START_PARAGRAPH_
即使电力装置符合IEC 1000-3-2 标准，中线电流仍可达到相线电流的1.7倍。在数据中心，由于使用了大量非线性电力装置，一般会采用双中性导体（Double Neutral）。_NEWLINE_部分生产商会提供专为数据中心而设的双倍中线电流的四极断路器和5/C电缆，也可使用4/C电缆加1/C电缆。
_START_SECTION_
PEN导体
_START_PARAGRAPH_
在TN-C及TN-C-S系统中，接地线（PE）和中性线（N）是同一导体，因此称作PEN线。由于中线同时用作接地保护，因此其截面积不得少于10mm²。