b'\n_START_ARTICLE_\nZa\xc5\xa1\xc4\x8dita pred elektri\xc4\x8dnim udarom\n_START_PARAGRAPH_\nPo\xc5\xa1kodovana izolacija ali napa\xc4\x8dni priklju\xc4\x8dek lahko povzro\xc4\x8di fazno napetost na kovinske dele naprav. Dotik predmetov pod napetostjo je lahko smrtno nevarna. Pri gospodinjskih aparatih in strojih morajo biti kovinski deli, kot so okvirji, \xc5\xa1katle, \xc5\xa1asije itd., ozemljeni, da so varno na ni\xc4\x8delnem potencialu, brez napetosti na tla. Poleg tega je in\xc5\xa1talacija zavarovana z varovalkami, ki prekinejo tok v primeru neustreznega mo\xc4\x8dnega toka, kateri je spremljevalec kratkega stika. To je neposredni stik med fazo in ni\xc4\x8delnim vodnikom ali fazo in za\xc5\xa1\xc4\x8ditnim vodnikom. _NEWLINE_S tem se odpravi nevarnost elektri\xc4\x8dnega udara zaradi dotika kovinskih delov naprave. Tehni\xc4\x8dni predpisi za projektiranje in izdelavo strojev in elektri\xc4\x8dnih instalacij dolo\xc4\x8dajo, da morajo biti vse naprave, ki uporabljajo mestno omre\xc5\xbeje, ozemljene . Ozemljitev praviloma poteka s posebno \xc5\xbeico v elektri\xc4\x8dnih in\xc5\xa1talacijah, ki je vedno pobarvana z rumeno-zeleno, ki se imenuje za\xc5\xa1\xc4\x8ditni vodnik. Na stenskih vti\xc4\x8dnicah z vti\xc4\x8dem na za\xc5\xa1\xc4\x8ditnem vodniku so ozemljitveni kontakti (tako imenovani za\xc5\xa1\xc4\x8ditni kontakti ) name\xc5\xa1\xc4\x8deni drug ob drugem na obeh straneh vti\xc4\x8dnice. Tak\xc5\xa1na vti\xc4\x8dnica se imenuje vti\xc4\x8dnica, poleg nje pa se uporablja ustrezen vti\xc4\x8d_NEWLINE_. _NEWLINE_Naprave, ki imajo na voljo kovinske dele, morajo biti priklju\xc4\x8dene na mestno omre\xc5\xbeje s pomo\xc4\x8djo vti\xc4\x8dnice in vtika\xc4\x8da. Kabli med vti\xc4\x8di in napravami morajo biti tri\xc5\xbei\xc4\x8dni. Imeti morajo tri \xc5\xbeice, od katerih mora biti ena z rumeno-zeleno izolacijo priklju\xc4\x8dena na kovinske dele naprave na eni strani in za\xc5\xa1\xc4\x8ditne kontakte na drugi strani vti\xc4\x8da. V dvo\xc5\xbei\xc4\x8dni kabel se lahko priklju\xc4\x8dijo samo naprave, ki nimajo vidnih kovinskih delov (Ki so za\xc5\xa1\xc4\x8ditene s popolno izolacijo) z obi\xc4\x8dajnimi vti\xc4\x8dnicami in vti\xc4\x8di brez za\xc5\xa1\xc4\x8ditnih kontaktov. _NEWLINE_Tveganje elektri\xc4\x8dnega udara je \xc5\xa1e posebej visoko na vla\xc5\xbenih obmo\xc4\x8djih, saj vlaga pove\xc4\x8duje prevodnost in zmanj\xc5\xa1uje elektri\xc4\x8dno upornost. Dotik s faznim vodnikom ali \xc5\xbeivim predmetom bo smrten, \xc4\x8de smo v vodi (npr. V kadi) je zelo nevarno, \xc4\x8de se dotaknemo ozemljenega ali velikega kovinskega predmeta ali vodne instalacije, ki najpogosteje predstavlja kovinsko povezavo z zemljo. Zato je v takih situacijah \xc5\xa1e posebej nevarno uporabljati elektri\xc4\x8dne naprave. _NEWLINE_Na koncu je prepovedano uporabljati vodovodne napeljave namesto ozemljitve, ker imajo lahko cevni priklju\xc4\x8dki visoko odpornost in taka "podlaga" je lahko tudi smrtno nevarna. _NEWLINE_S prehodom toka skozi katerikoli upor ali vodnik pade napetost, ki je enaka koli\xc4\x8dini toka in upornosti med upori ali vodniki na tem uporu (ali prevodniku). _NEWLINE_V skladu s tem pride do padca napetosti na vseh elektri\xc4\x8dnih vodih mestnega elektri\xc4\x8dnega omre\xc5\xbeja. Da bi dosegli zahtevano 220V in te\xc5\xbeko obremenitev na omre\xc5\xbeje, morajo biti linije dovolj debele, da zmanj\xc5\xa1ajo svojo upornost in s tem zmanj\xc5\xa1ajo napetost, da bodo napetostne razlike v neobremenjeni in napolnjeni mre\xc5\xbei v dovoljenih mejah tolerance. To je tudi razlog, da morajo strokovnjaki na\xc4\x8drtovati elektri\xc4\x8dne in\xc5\xa1talacije za pravilno dolo\xc4\x8danje zahtevanih vodilnih debelin za vsako napravo. _NEWLINE_Nadalje se na za\xc5\xa1\xc4\x8ditnem vodniku nastane padec napetosti, \xc4\x8de skozi njega te\xc4\x8de tok. Na dolgem in tankem ali slabo kontaktnem za\xc5\xa1\xc4\x8ditnem vodniku se lahko pojavi tudi nevarna kontaktna napetost, \xc4\x8de je fazna napetost prodrla v kovinske dele (tako imenovana masa ). Zato mora biti za\xc5\xa1\xc4\x8ditni vodnik zadostne debeline, da se ne prena\xc5\xa1a prek stikala. \xc4\x8ce ima sklepe, morajo biti dobro zgrajeni in trdno priviti. Za\xc5\xa1\xc4\x8ditni vodnik ne sme biti tanj\xc5\xa1i od drugih vodil za vgradnjo. _NEWLINE_V doma\xc4\x8di namestitvi namesto posebnega za\xc5\xa1\xc4\x8ditnega vodnika, v\xc4\x8dasih tako imenovani " null, je priklju\xc4\x8dek nevtralnega vodnika in za\xc5\xa1\xc4\x8ditne vti\xc4\x8dnice vti\xc4\x8dnice. _NEWLINE_Trifazna elektri\xc4\x8dna omre\xc5\xbeja s trifaznimi vodili za vgradnjo imajo poseben ni\xc4\x8delni vodnik in poseben za\xc5\xa1\xc4\x8ditni vodnik . Zato morajo biti priklju\xc4\x8dki kabelskega snopa trifaznega elektri\xc4\x8dnega kabla opremljeni s petimi \xc5\xbeicami, konektor pa ima trajno povezavo ali trifazni vti\xc4\x8d z vti\xc4\x8dnico in vtika\xc4\x8dem. Tak\xc5\xa1ne vti\xc4\x8dnice in vtika\xc4\x8di s faznimi konektorji vsebujejo pomo\xc5\xbene kontakte, na katere so pritrjeni nevtralni vodnik in za\xc5\xa1\xc4\x8ditni kontakti, na katere je pritrjen rumeno-zelen za\xc5\xa1\xc4\x8ditni vodnik.'