b'\n_START_ARTICLE_\nPo\xc5\xbearna vrata\n_START_SECTION_\nKOMPONENTE\n_START_PARAGRAPH_\nPo\xc5\xbearna vrata so izdelana lahko iz ve\xc4\x8d kombinacij materialov, kot so: -stekleni oddelki -gips(kot endotermi\xc4\x8dno pomnilo) -\xc5\xbeelezo -les -\xe2\x80\x9dmi\xc5\xa1ljeno kot skupine mineralov, ki jih sestavljajo, aluminij, magnezij, ne poznam besede\xe2\x80\x9d plo\xc5\xa1\xc4\x8de -aluminij_NEWLINE_Oboje, vratni nosilci(nihalne plo\xc5\xa1\xc4\x8dice) in vratni okvirni so potrebni za zadovoljitev smernic testne agencije, ki zagotavlja navedbo produkta. Vratni okvir zajema dimna ali ognjena tesnila, strojno opremo vrat in strukturo, ki dr\xc5\xbei po\xc5\xbearna vrata na mestu. Skupaj, ti komponenti sestavljajo tako imenovani vratni set, ki zdr\xc5\xbei dolo\xc4\x8deno mejo, koli\xc4\x8dinsko v urah vzdr\xc5\xbeljivosti na po\xc5\xbearnem testu. Vsi komponenti po\xc5\xbearnih vrat morajo vsebovati nalepko navedene agencije(z izjemo krogli\xc4\x8dnih le\xc5\xbeajev, ki izpolnjujejo osnovne gradne zahteve ANSI 156.2 in NFPA 80), da bi zagotovili, da so bili testirani in izpolnjujejo po\xc5\xbearne zahteve.\n_START_SECTION_\nSTROJNA OPREMA VRAT\n_START_PARAGRAPH_\nZajema, ampak ni omejena na: -avtomati\xc4\x8dno zapiranje naprav/objektov -krogli\xc4\x8dne le\xc5\xbeaje -pozitivno zasko\xc4\x8dni mehanizem -dimna tesnila -plinska tesnila\n_START_SECTION_\nTESNILA\n_START_PARAGRAPH_\nRobovi po\xc5\xbearnih vrat so po ve\xc4\x8dini zavezani imeti tesnila proti ognju, ki jih zajemajo: -nabrekljivi trak, ki se raz\xc5\xa1iri ob izpostavljenosti z vro\xc4\x8dino -neoprenski za\xc5\xa1\xc4\x8ditni trak -tesnila, ki prepre\xc4\x8dijo vhod/izhod dima_NEWLINE_Ko so uporabljeni nabrekljivi trakovi v strukturnem delu vrat, je uporaba pravilnega tesnila klju\xc4\x8dnega pomena za delovanje po\xc5\xbearnih vrat. Tesnila lahko nihajo v kemi\xc4\x8dni sestavi, stopnji pove\xc4\x8dave, obsegu \xc5\xa1iritve in/ali karakteristiki oglenenja.\n_START_SECTION_\nOKNA\n_START_PARAGRAPH_\nNekatera po\xc5\xbearna vrata so opremljena z notranjim oknom , ki prav tako zajema \xe2\x80\x9cvi\xc5\xa1insko\xe2\x80\x9d mejo, ali pa so bila vklju\xc4\x8dena v \xc4\x8dasu testa vrat in bila subjekt vsestranskega potrdila/certifikata vrat. Po\xc5\xbearna okna morajo biti nedotaknjena med po\xc5\xbearnimi pojavi in stiku vode iz po\xc5\xbearne cevi in lahko vklju\xc4\x8duje: -\xc5\xbei\xc4\x8dasto steklo-ve\xc4\x8dinoma gruzijske vezave -teko\xc4\x8di natrijev silikat med okenskimi stekli -kerami\xc4\x8dna stekla -borosilikatna stekla_NEWLINE_Vezano steklo po navadi vzdr\xc5\xbei ogenj, medtem ko natrijev silikat deluje kot izolirator prenosa vro\xc4\x8dine, zaradi endotermi\xc4\x8dnega dejanja te kemi\xc4\x8dne snovi.\n_START_SECTION_\nPRAVILA\n_START_PARAGRAPH_\nVsi komponenti se morajo nana\xc5\xa1ati na cetifikacijo produkta zahtev, ki so sprejemljive za lokalni organ, ki je tam pristojen(\xe2\x80\x9cAuthority Having Jurisdiction\xe2\x80\x9d ali AHJ\xe2\x80\x9d, s tem, da zado\xc5\xa1\xc4\x8dajo gradnji in po\xc5\xbearni kodi. Nadzorne zahteve se spreminjajo oziroma so druga\xc4\x8dne v razli\xc4\x8dnih dr\xc5\xbeavah. Za primer, v Veliki Britaniji naj bi bila po\xc5\xbearno varna vrata podrejena ali standardnemu britanskemu po\xc5\xbearnemu testu BS 476 del 22 1987, ali BS/EN 1634-1 2000 testu. Rezultati so zabele\xc5\xbeeni s strani testne agencije in zapisani v poro\xc4\x8dilo, ki popisuje stvari, kot so gradbeni podatki, popa\xc4\x8denja in od\xc4\x8ditave pritiska. \xc5\xa0tevilne po\xc5\xbearne odpornosti, ki bi morale zado\xc5\xa1\xc4\x8dati za dolo\xc4\x8deno stavbo, so zapisane v \xe2\x80\x9cGradbeni pravilnik\xe2\x80\x9d ali \xe2\x80\x9cBritanski standardi\xe2\x80\x9d, kot so BS 5588 serije (e.g., 30 minut FD30, ali FD30(S), \xc4\x8de je potrebna tudi odpornost mrzlega dima). Podobni tehni\xc4\x8dni vodilni dokumenti in gradbeni pravilniki veljajo tudi v drugih dr\xc5\xbeavah.\n_START_SECTION_\nGORLJIVOST\n_START_PARAGRAPH_\nPo\xc5\xbearna vrata niso obvezno v popolnosti nezgorljiva. Sprejemljivo je, da so deli po\xc5\xbearnih vrat uni\xc4\x8deni med gorenjem, izpostavljenostjo ognju dokler vratni set zadostuje po\xc5\xbearnemu kriteriju omejevanja temperaturne omejitve na nepo\xc5\xbearni strani vrat. To je v skladu z vsestranskim ciljem delovanja po\xc5\xbearnih vrat, upo\xc4\x8dasnenju \xc5\xa1irjenju ognja iz enega prostora v drugi, samo za dolo\xc4\x8den \xc4\x8das, med katerim je ro\xc4\x8dno ali avtomatsko bojevanje z ognjem v postopku, da se ogenj omeji oziroma se ljudje/stanovalci umaknejo iz poslopja/objekta.'