b'\n_START_ARTICLE_\nTransformatorsko olje\n_START_PARAGRAPH_\nTransformatorsko olje ali izolacijsko olje je po navadi olje visoko rafiniranega minerala, da je stabilen pri visokih temperaturah in ima odli\xc4\x8dne elektri\xc4\x8dne izolacijske lastnosti. Uporablja se v Oljnih transformatorjih, nekaterih vrstah kondenzatorjev visokih napetosti, predstikalne naprave fluorescentne svetilke, in nekaterih vrstah visokih napetosti stikala in odklopnikov. Njegove funkcije so za izolacijo, zatreti Corono in iskrenje, in da slu\xc5\xbei kot hladilno sredstvo.\n_START_SECTION_\nRazlaga\n_START_PARAGRAPH_\nOlje pomaga hladiti transformator. Ker je tudi del elektri\xc4\x8dne izolacije med notranjim aktivnimi deli, mora biti transformatorsko olje stabilno pri visokih temperaturah, za dalj\xc5\xa1e \xc4\x8dasovno obdobje. Da bi izbolj\xc5\xa1ali hlajenje transformatorjev velikih mo\xc4\x8di, ima lahko kotel z oljem zunanje radiatorje, skozi katere kro\xc5\xbei olje z naravno konvekcijo. Zelo veliki transformatorji ali transformatorji velikih mo\xc4\x8di (s kapaciteto ve\xc4\x8d tiso\xc4\x8d KVA), imajo lahko tudi ventilatorje, oljne \xc4\x8drpalke, in celo vodne izmenjevalce toplote. Veliki, visoko napetostni transformatorji so podvr\xc5\xbeeni dolgotrajnemu su\xc5\xa1enju, z uporabo elektri\xc4\x8dnega samo-ogrevanja, uporabo vakuuma, ali obeh skupaj se zagotovi, da je transformator popolnoma brez vlage preden ga zalijemo z oljem. To pomaga prepre\xc4\x8diti nastajanje razelektrenj in nadaljnjih elektri\xc4\x8dnih okvar pod obremenitvijo._NEWLINE_Oljni transformatorji s konzervatorjem (posode za olje nad transformatorjem), so po navadi opremljeni s plinskim relejem (Buchholz). To so za\xc5\xa1\xc4\x8ditne naprave, ki zaznavajo kopi\xc4\x8denje plinov (npr. acetilen) v notranjosti transformatorja (stranski u\xc4\x8dinek razelektrenj ali elektri\xc4\x8dnega loka v navitju) in izklopijo transformator. Transformatorji brez konzervatorja so obi\xc4\x8dajno opremljeni z varnostimi ventili, ki zaznajo pove\xc4\x8dan pritisk in opravljajo podobno funkcijo kot plinski releji. Plameni\xc5\xa1\xc4\x8de (min) in to\xc4\x8dka uteko\xc4\x8dinjenja (max), sta 140 \xc2\xb0C in -6 \xc2\xb0C. Dielektri\xc4\x8dna trdnost novega neobdelanega olja je 12 MV/m(RMS), po obdelavi pa mora biti> 24 MV/m(RMS).\n_START_SECTION_\nOljni transformator\n_START_PARAGRAPH_\nVeliki transformatorji za notranjo uporabo so lahko suhega tipa, ki ne vsebujejo hladilno izolacijske teko\xc4\x8dine, ali pa transformatorje z manj vnetljivo teko\xc4\x8dino. V 1970-ih so bili poliklorirani bifenili (PCB) pogosto uporabljeni kot dielektri\xc4\x8dna teko\xc4\x8dina, ker niso vnetljivi. So strupeni, in pri nepopolnem zgorevanju, lahko tvorijo zelo strupene snovi, kot so furan. V zgodnjih 1970-ih so se spro\xc5\xbeili pomisleki o strupenosti PCB-jev zaradi katerih so jih v mnogih dr\xc5\xbeavah prepovedali._NEWLINE_Danes se uporabljajo nestrupene teko\xc4\x8dine na stabilni silikonski osnovi ali teko\xc4\x8dine iz fluoriranih ogljikovodikov, kjer pove\xc4\x8dani stro\xc5\xa1ki za ognjevarne teko\xc4\x8dine kompenzirajo dodatne stro\xc5\xa1ke za izgradnjo transformatorskega trezorja. Negorljivi hladilni dielektrik na osnovi rastlinskega olja in sinteti\xc4\x8dnih pentaeritritola tetra ma\xc5\xa1\xc4\x8dobna kislina (C7, C8) imenovani estri so tudi vse bolj pogosti kot alternative naftnemu mineralnemu olju. Estri so nestrupeni za vodne organizme, hitro biorazgradljive, in imajo ni\xc5\xbejo nestanovitnost in vi\xc5\xa1je plameni\xc5\xa1\xc4\x8de od mineralnih olj.\n_START_SECTION_\nTestiranje in kakovosti olja\n_START_PARAGRAPH_\nTransformatorsko olje so predmet elektri\xc4\x8dne in mehanske obremenitve, medtem ko transformator deluje. Poleg tega se pojavi onesna\xc5\xbeenje, ki ga povzro\xc4\x8dajo medsebojni kemi\xc4\x8dni vplivi med navitji in drugimi trdnimi izolacijami, pogojene z visoko temperaturo. Kot posledica postopnega spreminjanja kemijskih lastnosti transformatorskega olja, le to izgublja svojo u\xc4\x8dinkovitost postopoma z staranjem. Zato je potrebno to olje ob\xc4\x8dasno testirati, da se ugotovi njegove elektri\xc4\x8dne lastnosti in se prepri\xc4\x8dati, da je \xc5\xa1e primerno za nadaljnjo uporabo, in ugotovi ali je potrebno vzdr\xc5\xbeevanje, kot je filtriranje / obnavljanje. Te teste lahko razdelimo na:_NEWLINE_1.Analiza raztopljenih plinov_NEWLINE_2.Analiza Furanov_NEWLINE_3.PCB analiza_NEWLINE_4.Splo\xc5\xa1ni elektri\xc4\x8dni in fizikalni testi: -Barva in Videz -Prebojna trdnost -Vsebnost vode -Kislost -Dielektri\xc4\x8dni izgubni faktor -Upornost -Usedline in blato -Povr\xc5\xa1inska napetost -Plameni\xc5\xa1\xc4\x8de -To\xc4\x8dka uteko\xc4\x8dinjenja -Gostota -Kinemati\xc4\x8dna viskoznost_NEWLINE_Podrobnosti izvedbe teh testov so na voljo v standardih, objavljenih od IEC, ASTM, IS, BS, testiranje je mo\xc5\xbeno s katero koli metodo. Analiza Furanov in raztopljenih plinov sta za dolo\xc4\x8danje morebitne nepravilnosti v navitjih ali papirni izolaciji, ki jih ni mogo\xc4\x8de druga\xc4\x8de odkriti brez popolne prenove transformatorja in ne posebej za ugotavljanje kakovosti transformatorskega olja. Predlagani intervali za te teste so: -Glavni in fizi\xc4\x8dni testi - 2 leti -Analiza raztopljenih plinov - letno -Analiza Furanov - enkrat na 2 leti, pri transformatorju, ki obratujejo najmanj 5 let._NEWLINE_Poliklorirani bifenili (PCB) so bili v veliki meri uporabljeni v s teko\xc4\x8dino napolnjenimi transformatorji, v ognje-odpornih zaprtih prostorih, dokler niso bili prepovedani leta 1979 v ZDA. Ker se PCB in transformatorsko olje me\xc5\xa1ata v vseh razmerah, in ker se je uporabljala ista oprema (bobni, \xc4\x8drpalke, cevi, in tako naprej) za katero koli vrsto teko\xc4\x8dine je mogo\xc4\x8de onesna\xc5\xbeenje vseh oljnih transformatorjev. Skladno z obstoje\xc4\x8dimi predpisi, lahko koncentracije PCB-jev, ki presega 5 ppm povzro\xc4\x8di olje za razvrstitev kot nevarne odpadke v Kaliforniji (Californijski Kodeks predpisov, naslov 22, oddelek 66.261). V ZDA so PCB-ji pod kontrolo strupenih snovi urejenih z zakonom. Kot posledica so terenske in laboratorijske preiskave za onesna\xc5\xbeenje PCB-ja obi\xc4\x8dajna praksa. Pogoste blagovne znamke za teko\xc4\x8dine z PCB-ji so: "Askarel", "Inerteen", "Aroclor" in mnogi drugi.\n_START_SECTION_\nTestiranje na terenu\n_START_PARAGRAPH_\nNekateri testi transformatorskega olja se lahko izvajajo na terenu, z uporabo prenosnih preskusnih naprav. Pri drugih preskusih, kot so analiza raztopljenih plinov, po navadi vzorec po\xc5\xa1ljemo v laboratorij. Elektronski on-line detektor raztopljenih plinov se lahko priklju\xc4\x8di na pomembne ali te\xc5\xbeavne transformatorje, kjer nenehno spremljanjo vsebnosti plina. \xc4\x8ce \xc5\xbeelite na kraju samem ugotoviti izolacijske dielektri\xc4\x8dne lastnosti olja, vzetega iz naprave in prebojno trdnost na kraju samem po naslednjiem postopku: V posodici sta dve standardizirani preizkusni elektrodi s tipi\xc4\x8dno razmaknjenostjo 2,5 mm obdan s testnim izolacijskim olje. Med preskusom je preizkusna napetost speljana na elektrode. Preskusna napetost se nenehno pove\xc4\x8duje do preboja napetosti s konstantno hitrostjo pribli\xc5\xbeno 2kV/s. Preboj se zgodi v elektri\xc4\x8dnem loku, ki vodi do padca preskusne napetosti. Takoj po v\xc5\xbeigu obloka, se testna napetost samodejno izklopi. Zelo hiter izklop je klju\xc4\x8dnega pomena, saj mora energijo, ki je vlo\xc5\xbeena v olje omejiti, da preboj onesna\xc5\xbeuje ojle s karbonizacijo na \xc4\x8dim ni\xc5\xbeji ravni. Efektivna vrednost preskusne napetosti se meri v samem trenutku preboja in se izpi\xc5\xa1e kot prebojna napetost. Potem ko je test opravljen, se izolacijsko olje me\xc5\xa1a samodejno in zaporedje preskusov se ve\xc4\x8dkrat ponovi. Rezultat prebojne napetosti se izra\xc4\x8duna kot srednja vrednost posameznih meritev.'