b'\n_START_ARTICLE_\nZasilacz awaryjny\n_START_PARAGRAPH_\nZasilacz awaryjny, zasilacz bezprzerwowy, zasilacz UPS (ang.\xc2\xa0uninterruptible power supply \xe2\x80\x93 niezak\xc5\x82\xc3\xb3cone zasilanie energi\xc4\x85) \xe2\x80\x93 urz\xc4\x85dzenie lub system, kt\xc3\xb3rego funkcj\xc4\x85 jest utrzymanie zasilania innych urz\xc4\x85dze\xc5\x84 elektrycznych lub elektronicznych w przypadku zaniku lub nieprawid\xc5\x82owych parametr\xc3\xb3w zasilania sieciowego.\n_START_SECTION_\nOpis\n_START_PARAGRAPH_\nTen typ zasilacza wyposa\xc5\xbcony jest najcz\xc4\x99\xc5\x9bciej w akumulator, i w przypadku przerwy lub zak\xc5\x82\xc3\xb3ce\xc5\x84 dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej urz\xc4\x85dzenie prze\xc5\x82\xc4\x85cza si\xc4\x99 na prac\xc4\x99 z akumulatora. Czas podtrzymania napi\xc4\x99cia wynosi od kilku minut do kilkudziesi\xc4\x99ciu godzin i zale\xc5\xbcy m.in. od obci\xc4\x85\xc5\xbcenia zasilacza oraz pojemno\xc5\x9bci akumulatora._NEWLINE_Urz\xc4\x85dzenia tego typu stosowane s\xc4\x85 najcz\xc4\x99\xc5\x9bciej do zasilania komputer\xc3\xb3w, a zw\xc5\x82aszcza serwer\xc3\xb3w. Dzi\xc4\x99ki ich zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania zmniejsza si\xc4\x99 ryzyko utraty danych znajduj\xc4\x85cych si\xc4\x99 aktualnie w pami\xc4\x99ci operacyjnej komputera, a nawet uszkodzenia urz\xc4\x85dze\xc5\x84 pami\xc4\x99ci masowej. Urz\xc4\x85dzenia typu UPS znajduj\xc4\x85 tak\xc5\xbce zastosowanie w przypadku konieczno\xc5\x9bci bezawaryjnej pracy innych urz\xc4\x85dze\xc5\x84, np. urz\xc4\x85dze\xc5\x84 medycznych._NEWLINE_W przypadku wsp\xc3\xb3\xc5\x82pracy urz\xc4\x85dze\xc5\x84 typu UPS z komputerami, serwerami lub ca\xc5\x82ymi sieciami komputerowymi UPS mo\xc5\xbce sygnalizowa\xc4\x87 wyst\xc4\x99puj\xc4\x85ce problemy z zasilaniem. Serwery i inne urz\xc4\x85dzenia mog\xc4\x85 reagowa\xc4\x87 na takie sygna\xc5\x82y automatycznym zamykaniem systemu operacyjnego. Mo\xc5\xbcliwa jest tak\xc5\xbce sta\xc5\x82a kontrola parametr\xc3\xb3w zasilania. W pierwszych zasilaczach komunikacj\xc4\x99 zapewnia\xc5\x82 prosty cyfrowy interfejs z kart\xc4\x85 do slotu ISA, najcz\xc4\x99\xc5\x9bciej umo\xc5\xbcliwiaj\xc4\x85cy sygnalizacj\xc4\x99 \xc5\x82adowania akumulator\xc3\xb3w i braku zasilania sieciowego. Komunikacja z innymi urz\xc4\x85dzeniami odbywa si\xc4\x99 przy pomocy interfejsu szeregowego RS-232 w starszych urz\xc4\x85dzeniach, nowsze urz\xc4\x85dzenia komunikuj\xc4\x85 si\xc4\x99 przez sie\xc4\x87 komputerow\xc4\x85 lub nowsz\xc4\x85 wersj\xc4\x99 interfejsu szeregowego \xe2\x80\x93 USB._NEWLINE_Zasilacze bezprzerwowe dostarczaj\xc4\x85 najcz\xc4\x99\xc5\x9bciej jednofazowego napi\xc4\x99cia 230 V, zdarzaj\xc4\x85 si\xc4\x99 te\xc5\xbc zasilacze tr\xc3\xb3jfazowe 400 V. Czasami w przypadku du\xc5\xbcych mocy i d\xc5\x82ugiego dzia\xc5\x82ania akumulatory s\xc4\x85 wspomagane przez spalinowe agregaty pr\xc4\x85dotw\xc3\xb3rcze. Zasilacze du\xc5\xbcych mocy stosowane s\xc4\x85 jako rozwi\xc4\x85zania zasilaj\xc4\x85ce ca\xc5\x82e budynki lub kondygnacje wymagaj\xc4\x85ce takiego zabezpieczenia. Niejednokrotnie wyst\xc4\x99puje separacja galwaniczna. W takim wypadku wszystkie urz\xc4\x85dzenia obj\xc4\x99te zabezpieczeniem zasilane s\xc4\x85 z wydzielonego zasilania niewra\xc5\xbcliwego na warunki zewn\xc4\x99trzne, w tym wy\xc5\x82adowania atmosferyczne oraz zaniki napi\xc4\x99cia. Najcz\xc4\x99\xc5\x9bciej takim zasilaniem obj\xc4\x99te s\xc4\x85 serwerownie, jednostki rz\xc4\x85dowe, pomieszczenia intensywnej opieki medycznej oraz sale operacyjne. Wi\xc4\x99kszo\xc5\x9b\xc4\x87 nowoczesnych UPS-\xc3\xb3w umo\xc5\xbcliwia tzw. zimny start, czyli wymuszenie pracy akumulatorowej bez pod\xc5\x82\xc4\x85czania UPS-a do sieci zasilaj\xc4\x85cej._NEWLINE_Moc zasilacza bezprzerwowego podawana jest jako moc pozorna mierzona w VA. Do zabezpieczenia stacji roboczych wystarczaj\xc4\x85 zasilacze o mocy 300\xe2\x80\x93500 VA (przy rozbudowanych stacjach roboczych mog\xc4\x85 by\xc4\x87 potrzebne zasilacze o mocy nawet ponad 1000\xe2\x80\x931200 VA), natomiast serwery wymagaj\xc4\x85 du\xc5\xbco wi\xc4\x99kszych mocy od 500 VA do mocy liczonych w dziesi\xc4\x85tkach tysi\xc4\x99cy VA._NEWLINE_Przed zbudowaniem tranzystorowych przetwornic mocy, podobn\xc4\x85 rol\xc4\x99 pe\xc5\x82ni\xc5\x82a przetwornica wirowa z ko\xc5\x82em zamachowym. Silnik zasilany z sieci energetycznej nap\xc4\x99dza\xc5\x82 pr\xc4\x85dnic\xc4\x99 zasilaj\xc4\x85c\xc4\x85 o\xc5\x9brodek obliczeniowy. Po zaniku napi\xc4\x99cia pr\xc4\x85dnica by\xc5\x82a nap\xc4\x99dzana energi\xc4\x85 zgromadzon\xc4\x85 w kole zamachowym. Dodatkowo przetwornica stabilizowa\xc5\x82a napi\xc4\x99cie.\n_START_SECTION_\nOnline\n_START_PARAGRAPH_\nCa\xc5\x82kowicie odseparowuje on uk\xc5\x82ad pod\xc5\x82\xc4\x85czony na wyj\xc5\x9bciu od napi\xc4\x99cia wej\xc5\x9bciowego, dzia\xc5\x82a na zasadzie podw\xc3\xb3jnego przetwarzania, przemienne napi\xc4\x99cie sieciowe przetwarzane jest na napi\xc4\x99cie sta\xc5\x82e w uk\xc5\x82adzie prostownikowym, a nast\xc4\x99pnie z tego sta\xc5\x82ego napi\xc4\x99cia w uk\xc5\x82adzie falownikowym jest wytwarzane napi\xc4\x99cie przemienne. Uk\xc5\x82ad taki zapewnia stabilne napi\xc4\x99cie na wyj\xc5\x9bciu, niemal ca\xc5\x82kowicie odporne na zak\xc5\x82\xc3\xb3cenia i zaniki napi\xc4\x99cia wej\xc5\x9bciowego. Wad\xc4\x85 tego rozwi\xc4\x85zania jest wi\xc4\x99kszy ci\xc4\x99\xc5\xbcar urz\xc4\x85dzenia i jego wy\xc5\xbcszy koszt z uwagi na konieczno\xc5\x9b\xc4\x87 u\xc5\xbcycia transformatora sieciowego du\xc5\xbcej mocy i wydajnego prostownika oraz falownika. Wszystkie te elementy musz\xc4\x85 by\xc4\x87 obliczone do pracy ci\xc4\x85g\xc5\x82ej z pe\xc5\x82n\xc4\x85 moc\xc4\x85. Energia przechodz\xc4\x85ca przez transformator sieciowy prawie w ca\xc5\x82o\xc5\x9bci zasila falownik. Tylko niewielka jej cz\xc4\x99\xc5\x9b\xc4\x87 do\xc5\x82adowuje akumulator. W razie zaniku napi\xc4\x99cia sieciowego falownik b\xc4\x99dzie nadal zasilany z akumulatora, bo ca\xc5\x82y czas jest do niego pod\xc5\x82\xc4\x85czony. Dzia\xc5\x82anie uk\xc5\x82adu jest zatem natychmiastowe i bez zak\xc5\x82\xc3\xb3ce\xc5\x84 na wyj\xc5\x9bciu. G\xc5\x82\xc3\xb3wnym zastosowaniem jest zasilanie urz\xc4\x85dze\xc5\x84 w warunkach du\xc5\xbcych zak\xc5\x82\xc3\xb3ce\xc5\x84 napi\xc4\x99cia wej\xc5\x9bciowego. Ten typ UPS-a rzadko stosuje si\xc4\x99 przy mocach poni\xc5\xbcej 750 VA, a prawie zawsze powy\xc5\xbcej 5000 VA.\n_START_SECTION_\nLine-interactive AVR\n_START_PARAGRAPH_\nJest to ulepszony typ Offline. AVR to skr\xc3\xb3t od Automatic Voltage Regulator. T\xc5\x82umacz\xc4\x85c dos\xc5\x82ownie otrzymamy \xe2\x80\x9eautomatyczny stabilizator napi\xc4\x99cia\xe2\x80\x9d. Zamiast klasycznego transformatora sieciowego zastosowano autotransformator z wieloma odczepami po stronie sieci zasilaj\xc4\x85cej, dzi\xc4\x99ki czemu w razie ci\xc4\x85g\xc5\x82ej nadwy\xc5\xbcki lub obni\xc5\xbcki napi\xc4\x99cia zasilania UPS mo\xc5\xbce dowolnie d\xc5\x82ugo utrzymywa\xc4\x87 nominalne napi\xc4\x99cie na wyj\xc5\x9bciu bez przechodzenia do pracy akumulatorowej. Uk\xc5\x82ad sterowania dobiera w\xc3\xb3wczas odpowiedni odczep uzwojenia aby skompensowa\xc4\x87 r\xc3\xb3\xc5\xbcnic\xc4\x99 napi\xc4\x99cia. W czasie prze\xc5\x82\xc4\x85czania z jednego odczepu na inny nast\xc4\x99puje jednak kr\xc3\xb3tki zanik napi\xc4\x99cia na wyj\xc5\x9bciu, co dyskwalifikuje ten typ UPS-a do niekt\xc3\xb3rych zastosowa\xc5\x84._NEWLINE_Bardziej zaawansowane konstrukcje (wszystkich typ\xc3\xb3w) s\xc4\x85 w stanie dostarczy\xc4\x87 do centrum monitorowania informacji na temat swojego stanu pracy. W przypadku zaniku napi\xc4\x99cia wej\xc5\x9bciowego mo\xc5\xbce np. wys\xc5\x82a\xc4\x87 komunikat powiadamiaj\xc4\x85cy poprzez SNMP. W przypadku prac serwisowych mo\xc5\xbcna zdalnie sprawdzi\xc4\x87 stan urz\xc4\x85dzenia, np. poziom na\xc5\x82adowania baterii, stan baterii, itp. Zaawansowane UPS-y maj\xc4\x85 mo\xc5\xbcliwo\xc5\x9b\xc4\x87 pod\xc5\x82\xc4\x85czenia do sieci Ethernet, posiadaj\xc4\x85 w\xc5\x82asny adres IP, poprzez kt\xc3\xb3ry mo\xc5\xbcna si\xc4\x99 zalogowa\xc4\x87 do interfejsu zarz\xc4\x85dzania poprzez http, https, telnet lub ssh. Starsze UPS-y maj\xc4\x85 mo\xc5\xbcliwo\xc5\x9b\xc4\x87 pod\xc5\x82\xc4\x85czenia si\xc4\x99 do nich poprzez interfejsy szeregowe, np. USB, RS-232 lub RS-485.'