b'\n_START_ARTICLE_\nTransformator z rozdzielonymi uzwojeniami\n_START_SECTION_\nOgraniczanie pr\xc4\x85du zwarcia\n_START_PARAGRAPH_\nW przypadku gdy zastosowanie transformatora dwuuzwojeniowego 110/SN o mocy znamionowej  wi\xc4\x85\xc5\xbce si\xc4\x99 ze zbyt du\xc5\xbc\xc4\x85 warto\xc5\x9bci\xc4\x85 pr\xc4\x85du zwarcia, mo\xc5\xbcliwe jest zastosowanie transformatora tr\xc3\xb3juzwojeniowego 110/SN/SN, przy czym dla ka\xc5\xbcdego uzwojenia moc po stronie SN wynosi  Pozwala to na ograniczenie pr\xc4\x85du zwarcia, a dodatkow\xc4\x85 korzy\xc5\x9bci\xc4\x85 jest zachowanie stosunkowo wysokiego poziomu napi\xc4\x99cia (nawet 90% napi\xc4\x99cia znamionowego) na zaciskach uzwojenia SN nie obj\xc4\x99tego zwarciem, przy zwarciu po stronie drugiego uzwojenia SN._NEWLINE_Zast\xc4\x85pienie transformatora dwuuzwojeniowego transformatorem z rozdzielonymi uzwojeniami zmniejsza co najmniej do po\xc5\x82owy pr\xc4\x85dy zwarcia tr\xc3\xb3jfazowego w obwodach zasilanych z uzwoje\xc5\x84 dolnego napi\xc4\x99cia.'