b'\n_START_ARTICLE_\nSamoczynne wy\xc5\x82\xc4\x85czanie zasilania\n_START_PARAGRAPH_\nSamoczynne wy\xc5\x82\xc4\x85czanie zasilania (s.w.z.) - spowodowanie przerwy w jednym lub wi\xc4\x99kszej liczbie przewod\xc3\xb3w linii, w wyniku samoczynnego zadzia\xc5\x82ania urz\xc4\x85dzenia ochronnego w przypadku uszkodzenia._NEWLINE_Jest \xc5\x9brodkiem ochrony zalecanym do stosowania w ka\xc5\xbcdej instalacji, gdzie pracuj\xc4\x85 urz\xc4\x85dzenia lub istnieje mo\xc5\xbcliwo\xc5\x9b\xc4\x87 pod\xc5\x82\xc4\x85czenia urz\xc4\x85dze\xc5\x84 w I klasie ochronno\xc5\x9bci, a nie ma przeciwwskaza\xc5\x84, np. z uwagi na ci\xc4\x85g\xc5\x82o\xc5\x9b\xc4\x87 zasilania. Stosowanie s.w.z. nie wyklucza u\xc5\xbcytkowania urz\xc4\x85dze\xc5\x84 w II lub III klasie ochronno\xc5\x9bci i/lub zastosowania innych \xc5\x9brodk\xc3\xb3w ochrony przy uszkodzeniu jak separowanie lub izolowanie stanowiska.'