b'\n_START_ARTICLE_\nSystem Baara-Constantini\n_START_SECTION_\nOpis systemu\n_START_PARAGRAPH_\nSystem pasywny przedstawiony na rysunku 1, zaprojektowany przez Barra i Costantini, sk\xc5\x82ada si\xc4\x99 ze \xc5\x9bciany izolowanej termicznie od strony po\xc5\x82udniowej oraz przezroczystego systemu nakrycia. Cienka metalowa p\xc5\x82yta, absorbuj\xc4\x85ca energi\xc4\x99 s\xc5\x82oneczn\xc4\x85 jest umieszczona pomi\xc4\x99dzy tymi dwoma elementami, co daje dwa r\xc3\xb3wnoleg\xc5\x82e i niezale\xc5\xbcne pionowe przewody, gdzie powietrze prowadzone jest przez naturaln\xc4\x85 konwekcj\xc4\x99. Powietrze przep\xc5\x82ywaj\xc4\x85ce przez termosyfon (przew\xc3\xb3d s\xc5\x82oneczny), usuwa ciep\xc5\x82o po obu stronach metalowej p\xc5\x82yty (kt\xc3\xb3ra funkcjonuje jako kolektor energii s\xc5\x82onecznej); przez otwory C (rys.1)powietrze dostaje si\xc4\x99 do sufitu, umieszczonego nad ogrzewanym pomieszczeniem, magazynuj\xc4\x85c w nim ciep\xc5\x82o. Nast\xc4\x99pnie powietrze wprowadzane jest do obiektu przez otwory A. Ko\xc5\x84cowym etapem przep\xc5\x82yw powietrza przy u\xc5\xbcyciu otworu B w \xc5\x9bcianie do przewodu s\xc5\x82onecznego. Sprawne, dzia\xc5\x82aj\xc4\x85ce szybery umieszczone po wewn\xc4\x99trznej powierzchni otwor\xc3\xb3w, tak aby automatycznie obs\xc5\x82ugiwa\xc4\x87 przej\xc5\x9bcia pomi\xc4\x99dzy funkcjami nocnymi a dziennymi. Zapobiega si\xc4\x99 w ten spos\xc3\xb3b niepo\xc5\xbc\xc4\x85danemu odwrotnemu przep\xc5\x82ywowi powietrza w ci\xc4\x85gu nocy.\n_START_SECTION_\nWyniki pomiar\xc3\xb3w\n_START_PARAGRAPH_\nWykres nr 1 przedstawia zale\xc5\xbcno\xc5\x9b\xc4\x87 mocy opisywanego systemu od pory dnia. Na wykresie linia kropkowana odnosi si\xc4\x99 do transportu energii przez strop do pomieszczenia. Jak wida\xc4\x87 przep\xc5\x82yw energii jest najbardziej efektywny godzinach popo\xc5\x82udniowych oraz wieczornych co oznacza, \xc5\xbce najwi\xc4\x99ksza cz\xc4\x99\xc5\x9b\xc4\x87 przenoszonej energii zostaje przekazana do pomieszczenia w\xc5\x82a\xc5\x9bnie w tych godzinach. W por\xc3\xb3wnaniu do innego systemu pasywnego Trombe \xe2\x80\x93 Michel , kt\xc3\xb3ry jest ekwiwalentny do systemu Barra \xe2\x80\x93 Constantini, omawiany system prezentuje si\xc4\x99 o wiele lepiej. Wida\xc4\x87 to na przyk\xc5\x82adzie wykresu nr 2. Oba systemy daj\xc4\x85 ten sam efekt w godzinach nocnych, ale w ci\xc4\x85gu dnia system Barra \xe2\x80\x93 Constantini osi\xc4\x85ga lepsze rezultaty. Wynika to g\xc5\x82\xc3\xb3wnie z konstrukcji kana\xc5\x82u solarnego, kt\xc3\xb3ry jest w omawianym systemie lepiej zaizolowany a co za tym idzie, straty energii cieplnej s\xc4\x85 o wiele ni\xc5\xbcsze co w konsekwencji daje wi\xc4\x99ksz\xc4\x85 moc przekazan\xc4\x85 do pomieszczenia.\n_START_SECTION_\nTechnika wykonania\n_START_PARAGRAPH_\nW systemie Barra \xe2\x80\x93 Constantini po\xc5\x82udniow\xc4\x85 \xc5\x9bcian\xc4\x85 mo\xc5\xbce by\xc4\x87 jakakolwiek konwencjonalna \xc5\x9bciana np. betonowa, z cegie\xc5\x82 itp., jednak musi by\xc4\x87 dobrze zaizolowana od zewn\xc4\x85trz, cz\xc4\x99\xc5\x9b\xc4\x87 zbieraj\xc4\x85ca promienie s\xc5\x82oneczne jest umieszczona na przedzie \xc5\x9bciany. Elementem tym mo\xc5\xbce by\xc4\x87 kilka warstw metalowych listew lub metal z blachy falistej pokryte szyb\xc4\x85. Kolektor s\xc5\x82oneczny ogrzewaj\xc4\x85cy powietrze pionowe jest architektonicznie w\xc5\x82\xc4\x85czony w materia\xc5\x82 normalnego budynku.\n_START_SECTION_\nZalety systemu\n_START_PARAGRAPH_\nW systemach Barra-Constantini transport energii od kolektora do wn\xc4\x99trza pomieszcze\xc5\x84 odbywa si\xc4\x99 za po\xc5\x9brednictwem przep\xc5\x82ywaj\xc4\x85cego powietrza. Elementy magazynuj\xc4\x85ce energi\xc4\x99 umieszczone s\xc4\x85 wewn\xc4\x85trz budynku, g\xc5\x82\xc3\xb3wnie w stropie. Powoduje to zwi\xc4\x99kszenie efektywno\xc5\x9bci magazynowania, poniewa\xc5\xbc energia zmagazynowana mo\xc5\xbce by\xc4\x87 oddana tylko do pomieszcze\xc5\x84 ogrzewanych, nie ma mo\xc5\xbcliwo\xc5\x9bci przekazania jej do otoczenia. Zewn\xc4\x99trzna \xc5\x9bciana budynku, b\xc4\x99d\xc4\x85ca pod oszkleniem, jest odizolowana od bezpo\xc5\x9bredniego promieniowania s\xc5\x82onecznego. Dzi\xc4\x99ki temu wahanie temperatury jest mniejsze, jest to dodatkowa zaleta tego systemu. Pionowo\xc5\x9b\xc4\x87 systemu redukuje wydajno\xc5\x9b\xc4\x87 ogrzewania zim\xc4\x85 ale z drugiej strony chroni przed przegrzaniem latem,zapewnia dystrybucj\xc4\x99 temperatury przez ca\xc5\x82y budynek.\n_START_SECTION_\nPodsumowanie\n_START_PARAGRAPH_\nSystem Barra \xe2\x80\x93 Constantini pozwala na otrzymanie znakomitych zysk\xc3\xb3w energii, obecnie nie jest on jednak szeroko stosowanym systemem, g\xc5\x82\xc3\xb3wnie ze wzgl\xc4\x99du na osobliwe rozwi\xc4\x85zanie architektoniczne, jak i wysokie koszty wynikaj\xc4\x85ce z konstrukcji systemu. Mimo to system Barra \xe2\x80\x93 Constantini jest typowym przyk\xc5\x82adem pasywnego rozwi\xc4\x85zania i skutecznie redukuje wydatki zwi\xc4\x85zane z energi\xc4\x85 ciepln\xc4\x85 jego u\xc5\xbcytkownik\xc3\xb3w.'