
_START_ARTICLE_
نازع الهواء
_START_PARAGRAPH_
نازع الهواء هو جهاز يستخدم لإزالة الأكسجين و الغازات المذابة من ماء التغذية للغلاية قبل إنتاج البخار، وذلك عن طريق عملية تعرف بنزع الهواء. يتسبب الأكسجين المذاب بالماء في حدوث عملية التآكل نتيجة تكون الأكاسيد على جدران الانابيب والمعدات المعدنية. يتحد ثاني أكسيد الكربون المذاب مع الماء ليكون حامض الكربونيك ليتسبب في تآكل أكثر. يتم تصميم مغظم نوازع الهواء لتقليل نسبة الأكسجين إلى 005. سنتيمتر مكعب لكل لتر أو أقل بالإضافة إلى تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون كذلك._NEWLINE_هناك نوعان من نوازع الهواء : نازع هواء ذو صوان (Tray- type)، نزع هواء ذو رشاش (Spray-Type)._NEWLINE_نازع الهواء ذو الصوان عبارة عن أسطوانة رأسية يحدث بها نزع الغازات المذابة أعلى أسطوانة أفقية تعمل بمثابة خزان لماء التغذية للغلاية._NEWLINE_نازع الهواء ذو الرشاش يتكون من وعاء أسطوانى أفقى أو رأسي حيث يعمل كنازع للغازات الذائبة وخران للماء المغذية للغلاية.
_START_SECTION_
أنوع نوازع الهواء
_START_PARAGRAPH_
هناك العديد من نوازع الهواء الراسية والأفقية المتاحة، تختلف تفاصيل التصميم من مصمم لأخر. يمثل شكل 1 و 2 رسم توضيحي لكل نوع .
_START_SECTION_
نازع الهواء ذو الصوان
_START_PARAGRAPH_
شكل 1 يمثل النوع الأول ذو الصوان يحتوي على مقطع رأسى تحدث به عملية إزالة الغازات موجود أعلى أسطوانة رأسية تمثل خزان ماء التغذية للغلاية. تدخل ماء التغذية من خلال  صينية منخلية. يدخل البخار المنزوع منه الغازات وذو الضغط المنخفض من الصينية المنخلية متجها لأعلى من خلال الثقوب. تستخدم بعض التصميمات على مهد محشو(Packed bed) بدلا من الصينية المنخلية._NEWLINE_ينزع البخار الغازات الذائبة بمياه التغذية ويخرج بها من  صمام التهوية الموجود بالأعلى. يجب ألا يكون الصمام مفتوح كاملا حتى لا تزيد كمية الأكسجين الداخلة مع ماء التغذية. تشير نسبة اللكوريدات الموجودة بالغلاية إلى نسبة فتح صمام التهوية فإذا كانت عالية فهذا يشير إلى أن الصمام مفتوح بكمية كبيرة وبالتالى لا نحتاج إلى مقياس لمحتوي الأكسجين داخل الغلاية._NEWLINE_ماء التغذية الخالية من الغازات تتجمع داخل خزان أفقى حيث يتم ضخها إلى غلاية انتاخ البخار. يستخدم البخار ذو الضغط المنخفض والداخل إلى الخزان الأفقى من خلال أنبوب بقاع الخزان للمحافضة على ماء التغذية دافئة. يوجد عزل خارجى على الخزان للحد من فقدان الحرارة.
_START_SECTION_
نازع الهواء ذو الرشاش
_START_PARAGRAPH_
كما هو موضع بشكل 2 ، نازع الهواء ذو الرشاش يتكون من خزان افقى يحتوي على مقطعين ، مقطع (E) لاجراء عملية تسخين مبدائي ومقطع (F) لإجراء عملية نزع الهواء. يفصل بينهم حاجز (C)._NEWLINE_يتم رش ماء التغذية من خلال مقطع (E) حيث تم تسخينها بواسطة البخار الداخل من أسفل الخزان. الغرض من تسخين ماء التغذية هو الوصل بها إلى درجه حرارة التشبع لتسهيل عملية نزع الغازات._NEWLINE_يدخل ماء التغذية المسخن إلى المقطع (F) حيث تمم عملية نزع الغازات بواسطة البخار الخارج من الرشاشات. تخرج الغازات المنزوعة من الماء من أعلى الخزان. احيانا يتواج مكثف عند مخرج الغازات وذلك لتكثيف أي ماء خارجة مع الغازات، كما أن المخرج يحتوى على صمام مفتوح بحيث يسمح لخروج كمية صغيرة من البخار مع الغازات الخارجة._NEWLINE_يتم ضخ الماء من أسفل الخزان وحتى غلاية إنتاج البخار.
_START_SECTION_
البخار المنزوع منه الهواء
_START_PARAGRAPH_
يستخدم نازع الهواء في أنظمة إنتاج البخار بمعظم محطات الطاقة الحراية البخار ذو الضغط المنخفض الخارج من تربينة البخار. ولكن، مولدات البخار بالأنظمة الكبيرة مثل معامل تكرير النفط تستخدم بخار ذو ضغط منخفض ايا كان موجود.
_START_SECTION_
نوازع الأكسجين
_START_PARAGRAPH_
تضاف المواد الكيماوية احيانا إلى ماء التغذية المنزوع منها الهواء وذلك لإزالة أي أكسجين متبقى. يعتمد نوع المواد الكيميائية على ما إذا كان المكان يستخدم برنامج معالجة مياه متطاير أو غير متطاير. تستخدم معظم الضغوط القليلة (650psi>) النظام غير المتطاير بينما أنظمة الضغوط العالية تستخدم برنامج التطاير._NEWLINE_أشهر المركبات المستخدمة لاأزالة الأكسجين في الأنظمة ذى الضغوط المنخفضة كبريتيت الصوديوم (Na2_NEWLINE_SO3). يتميز بانه سريع الالتفاعل مع الأكسجين ليتكون كبريتات الصوديوم  (Na2SO4).