每天处理200吨一体化生活污水处理设备活性污泥法关键在于要使曝气池保持高的反应速率,让曝气池中的活性污泥处于良好的状态,同时要使曝气池内保持足够高的活性污泥微生物浓度。为此,沉淀后的活性污泥又回流至曝气池前端,使之与进入曝气池的废水混合后充分接触,以重复吸附、氧化分解废水中的有机物。
每天处理200吨一体化生活污水处 详细信息
每天处理200吨一体化生活污水处理设备
传统活性污泥法工艺系统主要是由曝气池、曝气系统、二次沉淀以及回流系统和污泥消化系统组成。
1.曝气池
曝气池是由微生物组成的活性污泥与污水中的有机污染物质充分混合接触,并进而将其吸收并分解的场所,它是活性污泥工艺的核心。
曝气池有推流式和完全混合式两种类型。推流式是在长方形的池内,污水和回流污泥从一端流入,水平推进,经另一端流出。而完全混合式是污水和回流污泥一起进入曝气池就立即与池内其他混合液均匀混合。推流式的特点是池子大小不受限制,不易发生短流,出水质量较高;而完全混合式的特点是池子受池型和曝气手段的限制,池容不能太大,当搅拌混合效果不佳时易产生短流,但它对入流水质的适应能力较强。由于以上特点,城市污水处理一般采用推流式,而完全混合式则广泛应用于工业废水处理。
2.曝气系统
曝气系统的作用是向曝气池供给微生物增长及分解有机物所必需的氧气,并起混合搅拌作用,使活性污泥与有机污染物质充分接触。曝气系统总体上可分为鼓风曝气和机械曝气两大类。
鼓风曝气是将压缩空气通过管道送入曝气池的扩散设备,以气泡形式分散进入混合液,使气泡中的氧迅速扩散转移到混合液中,供给活性污泥中的微生物。鼓风曝气系统主要由空气净化系统、鼓风机、管路系统和空气扩散器组成。城市污水处理厂采用的鼓风机有多种,如罗茨鼓风机和离心鼓风机。国产罗茨风机单机风量小,适用于中小型污水处理厂;离心风机噪声小、效率高,适用于大型污水厂。空气扩散器也有很多种,按材质分有陶瓷扩散器、橡胶扩散器和塑料扩散器。按扩散器形状分有钟罩型扩散器、长条板型扩散器和圆管式(或筒套式)扩散器,另外还有固定双螺旋、双环伞形以及射流曝气器等特殊形式。扩散器在曝气池内的布置形式也有很多种,如池底满布形式、旋转流形式、半水深布置形式等。风管按气量和风速选择管径,干管、支管风速10~15m/s,竖管及小支管4~5m/s。空气管线上设空气计量和调节装置,以便控制曝气量。
机械曝气则是利用装设在曝气池内的叶轮转动,剧烈地搅动水面,使水循环流动,不断更新液面并产生强烈的水跃,从而使空气中的氧与水滴或水跃的界面充分接触,转入到混合液中。因此,机械曝气也称作表面曝气,简称表曝。
每天处理200吨一体化生活污水处理设备机械曝气分为竖轴表曝和卧轴表曝两种形式,竖轴表曝机多用于完全混合式的曝气池,转速一般为20~100r/min,并可有两级或三级的速度调节。卧轴表曝机一般用于氧化沟工艺,称为曝气转盘(刷)。
水解过程是指复杂的固体有机物在水解酶的作用下被转化为简单的溶解性单体或二聚体。微生物无法直接代谢碳水化合物(如淀粉、木质纤维素等)、蛋白和脂肪等生物大分子,必须先降解为可溶性聚合物或者单体化合物才能被酸化菌群利用。
淀粉在淀粉酶作用下被水解成麦芽糖、葡萄糖和糊精。纤维素是由糖苦键结合成纤维二糖再聚合而成的,在多种纤维素酶的协同作用下水解成糖。由于自然状态下的纤维素一般都与木质素结合成高度聚合状态,以抵抗微生物的分解,所以纤维素降解是沼气发酵限速步骤之一。
蛋白质是植物合成的一种重要产物,它在蛋白酶作用下肽键断裂生成二肽和多肽,再生成各种氨基酸。脂肪首先在脂肪水解酶的作用下水解为长链脂肪酸及甘油,甘油在甘油激酶催化下生成怜酸甘油,继而被氧化为怜酸二轻丙酮,再经异构化生成磷酸甘油酸,经糖酵解途径转化为丙酮酸,终进入糖酵解途径实现彻底氧化及利用。
酸化阶段
产酸发酵过程是指将溶解性单体或二聚体形式的有机物转化为以短链脂肪酸或醇为主的末端产物。这些水解成的单体会进一步被微生物降解成挥发性脂肪酸、乳酸、醇、氨等酸化产物和氢、二氧化碳,并分泌到细胞外。
相关产品
热门产品
免责声明
所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,仪表网对此不承担任何责任。仪表网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与仪表网联系,如查证属实,仪表网会对该企业商铺做注销处理,但仪表网不对您因此造成的损失承担责任!