变频供水设备压力可调,可以方便地满足各种供水压力的需要。在设计阶段可以降低对供水压力计算准确度的要求,因为随时可以方便地改变供水压力。但在选泵时应注意,泵的扬程宜大一些,因为变频调速器最大压力受水泵限制。最低使用压力也不应太小,因水泵不允许在低扬程大流量下长期超负荷工作,否则应加大变频器和水泵电机的容量,以防止发生过载。
目前,变频供水技术已很成熟,在市场上有很多国内外品牌的变频器,这为变频调速供水提供了充分的技术和物质基础。变频器已在国民经济各部门广泛使用。任何品牌的变频器与变频供水控制器配合,即可实现多泵并联恒压供水。因为建筑供水的应用广泛,有些变频器设计生产厂家把变频供水控制器直接做在供水专用变频器中;这种变频器具有可靠性好,使用方便的优点。
变频供水设备www.thjszz.com具有优良的节能效果 由水泵一管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有二种方法;一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合,采用调速调节流量,具有优良的节能效果。
另一种变频供水模式通常叫做恒压变量循环启动并先开先停的工作模式。在这种供水模式中,当供水流量少于变频泵在恒压工频下流量时,由变频泵自动调速供水,当用水流量增大,变频泵的转速升高。当变频泵转速升高到工频转速,由变频供水控制器控制把台水泵切换到由工频电网直接供电。变频顺则另外启动一台并联泵投入工作。随用水流量增大,其余和关联泵均按上述相同的方式软启动投入。这就是循环软启动投入方式。
河南供水设备www.thjszz.com,变频供水设备,无负压供水设备郑州天海
陈经理