装修水电改造怎么不被坑？标准又是什么？
简单看了一下，大家还是对装修中水电改造环节理解的不是很透彻。导致产生了很多杂七杂八的装修难题。 那么接下来，我会延展性的谈谈关于水电改造报价中的坑、注意事项、以及多方面业主们容易遗漏的关键点。 目录: ·水电改造前的准备工作 ·水电布线排法及注意事项 ·电路横平竖直排法的弊端 ·水路改造注意事项 ·电路改造注意事项 一种情况是偏向于老房改造。 原有房子的水电线路比较老，不能满足现在的电器正常运行，从安全角度考虑要进行水电改造。 另一种情况是个人对新家的个性化使用需求，从生活使用便利角度需要进行水电改造，比如装上射灯、双控、软水设备。或者需要根据配置的家电、家具设备等重新安排水电位置。 无论哪种情况，水电改造前，都需要应该了解自己以后的需求、家具的具体尺寸和使用场景，避免设想和现实不符。 下面给一组标准的电源插座高度图（来源:设计必修课-插图），仅供参考，以实际测量为准。 觉得尺寸有异议，还有一种简单粗暴的方法，可以依据设计师出的方案，用粉笔在墙上画好相应的开关，亲自试一试高度是否合适，位置是否符合使用习惯。 一般水电路布线分为三种方式： 1. 水电管线走顶 尤其是厨房和卫生间这样的近水区域，水电线管最好走顶。如果后期发生漏水情况，掀开吊顶查看检修口维修即可，有效降低了砸墙找漏点的高造价维修成本。 ▲拐角处需要90°弯头转角或者三通直连。并且水管走顶的时候，管线必须用专用管卡固定。 很多工长会忽略使用专用管卡，或者间距不合格，时间久了管子会因为重力和水流震动的原因变形，导致接口额外受力，增加漏水的风险。 2. 水电管线走墙 无论是水路冷热水管，还是电路的插座线，弱电线。两类走线方式都必须走垂直线，不可走横线或斜线。 ▲如果预排线路时发现必须要开横槽，那么长度一般是不能超过30CM（承重墙绝对不允许开横槽）。 在墙面开横槽或者斜槽，会破坏墙体建筑结构，影响墙体的承重力发生危险。不仅如此，在后期想要在墙上砸钉子挂东西等，很有可能碰到这些线，都是隐患。 3.水电管线走地 水路建议尽量少走或别走地。因为涉及到铺砖之后维修困难的问题，并且一但发生渗漏情况，轻则地板泡水翘边无法使用需要重新换，重则楼底下邻居就遭殃了。 电路倒是可以走地，但是没有必要完全采用横平竖直的布线法，至于原因我会在下面着重解释。 综合来说，厨卫等近水区域的水电需要走天花板，这样漏水能及时发现，检修也容易，掀开吊顶查看检修口即可。其他区域则建议走地，布线方便。 很多业主想去了解一家装修公司的水电改造的工艺如何，去参观实景工地或者工艺样板间更直接。不过，等你多转几圈就会发现每一家公司都有个所谓的“优点” ▲某家公司的工艺宣传图。乍眼一看电路排的工整并横平竖直，非常美观好看。 这样呈现的效果属实是俘获了无数业主的芳心，错把这种排线方式认为是标准专业施工。 真的是这样么？ 事实并非如此！这种漂亮的排法有个最大的弊端：走的电路线基本全是死线。 既然说到了这里，不得不引申出死线和活线这两个概念。 活线：先铺电管固定插座盒，后穿电线。电线管折角处为45°或大弧度状。 ▲转角做大弧度处理，视觉上不美观。但可以有效的提高后期维修的便利度，和降低整体工程造价。 ▲轻松拉出损坏的线路，再用钢丝绑在新线上直接穿进线管中，形成一套完整的换线流程。这样就不需要破坏墙壁和地板寻坏线，而提高维修成本造价。 那么死线恰恰想反，同样是先铺电管固定插座盒，后穿电线。但死线呈现的效果基本上都是，一条回路上的电线管折角处2个以上并呈90°急弯。 ▲急弯多，并都做90°的转角处理，视觉上美观。但后期维修抽旧线很费劲，即使抽出旧线新线也无法穿入线管，形成不了完整的换线流程。 当然，还有一种南方施工最常用的点对点精准定位电线排法。 ▲2点之间直线最短，两个电点位之间直接拉斜线，视觉上极度不美观。但在这三种排法中属点对点定位排法最节省用料、维修最方便。（暂且不谈，大部分业主接受度低） 对于两种排线方式，最具有实际意义的区别，就是工程量、用材量等整体造价上。 走活线地面开弧度槽难，用料和成本都会降低。 走死线开直角槽容易，用料和成本都会提高。因为装修里电路报价是按照实际发生米数计算的。 ▲示意图。像这样能走一个45°的折角却走了好2个90°，绕的圈越多线路越长，人工费和用料钱越高。 所以在铺设电路之前，一定要和工长或者设计师沟通采用活线排法，这样会： 1、直接降低水电改造整体造价； 2、减少线管过弯，更有利于穿线，减少维修成本； 1.近水区的出水口安装 对于卫生间这个区域来说，一定要预先量好浴室柜等家具的尺寸。 ▲根据浴室柜高度和洗手盆高度，来决定出水口的位置。 并且要确保两个出水口在同一水平线上，并且在同一水平面上。一旦出水口尺寸和位置不合适，会导致后期龙头、浴室柜和镜子上场安装时，出现遮挡和无法安装的情况。 在施工前，告诉师傅在施工时多预留几个出水口。有可能现在你想不到的物件，后期需要再添加。多预留几个出水口，日后需要用时，直接安装上水龙头就好。 2.水、电线路需要固定 上述已经提到了走顶水管需要用专用管卡固定。遇到不靠谱的施工队时，他们经验再足也不会事事为你考虑，所以线路固定这些细节也要认真检查。 一般水管可以用PVC管卡和水泥固定，电路则需要金属管卡固定，而接线盒需要水泥来固定。 ▲电路需要用金属管卡固定 管外径20mm以上的水管安装时，管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡。 3.铺设完水路需要打压测试 水路铺设完后，需要就水管压力承受做最大限度测试（水路打压测试）。 做打压测试时，业主最好在现场跟着装修监理检查。不仅可以观测到水压，也能检测出哪里有漏水情况，可以及时修改。 加压会采用手动泵或电动泵缓慢升压。 升至规定试验压力（一般以管材承受压x2而定，目前来说恒定为8个压）后，停止加压。测试期为30分钟，如整个水路系统无漏水的情况下，压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。无漏点、压力正常为合格。 1.线管用材要重视 交房时看看开发商提供的强电电管材质。 如果是PVC的管材，那么在水电改造时也应该采用PVC管，而不是使用镀锌钢导管，不然很难实现整体接地连接，从而留下后患。 如果提供的是镀锌钢导管，那么pvc和镀锌钢两种管材都可使用。 ▲Pvc穿线管 ▲镀锌钢穿线管 注意：强电的电线管材无论是什么，内部穿接的导线一定要是经过国家强制3C认证标准的BV（聚氯乙烯绝缘单芯铜线）导线。 并且，在居家生活的不同使用环境下，选择电源导线的平数也不一样。 一般开关、插座选用2.5㎜²的线径，空调和直热式电热水器选用4㎜²线径。一定要按负荷大小选择导线线径，线径大了浪费钱，线径过小则不安全。 2.强弱电交叉情况 强弱电布线一般是强电（供插座与电器使用的强电箱又叫电源线管）在上。弱电（供电视、网路的弱电箱又叫通讯线管）在下。 如果强弱电出现了不可避免的交叉情况。为了避免强电对弱电的干扰，需要在交叉处包上锡箔纸。 并且一根线管里面穿的线所占的线管的空间不得超过40%，多了管温会升高，不利于散热。 久而久之会出现表皮破损或者走火等现象。 丨 我是白桦，想要逃避现实却又享受生活的设计师丨 您家在装修水电改造过程中，是否也遇到了各种各样的问题呢？欢迎在评论区下方分享自己的经验或见解。 如果您还有装修方面的疑问，都可以咨询我哦，我会给予最适合你的解决方案。