Uma sobrecarga será evitada ao retirar todos os aparelhos eletrônicos do circuito. Se a caixa do disjuntor especificar o que cada interruptor controla, tente descobrir o que precisa ser desconectado. Caso não saiba exatamente o que cada disjuntor controla, desconecte os aparelhos eletrônicos da área que disparou. Use uma chave de fenda ou chave Phillips, dependendo do tipo dos parafusos do painel. Haverá pelo menos 2 parafusos, mas pode ser que haja mais. Separe os parafusos num lugar seguro para saber onde estarão quando for colocar o painel de volta. Ao remover o último parafuso, segure o painel com a outra mão e remova lentamente a tampa. Multímetro é uma máquina que testa a tensão ou corrente de aparelhos elétricos. Conecte o fio preto na entrada "COM" ou "Comum" e o vermelho na entrada com a letra V e um símbolo de ferradura (Ω). Assim você vai medir precisamente a voltagem do disjuntor.  Multímetros podem ser comprados em lojas de ferragens ou on-line. Veja se não há nenhuma rachadura ou dano na cobertura dos fios. A eletricidade pode passar por elas e causar uma eletrocussão. Se encontrar algum dano, use um multímetro diferente. A sonda tem uma parte revestida para que você não toque na ponta de metal exposto. Encoste essa ponta no parafuso esquerdo ou direito do disjuntor. Procure onde se conectam os fios brancos dos disjuntores. Coloque a ponta da sonda preta em qualquer lugar do barramento neutro para completar o circuito no multímetro.  Não toque diretamente no barramento neutro. Você pode ser eletrocutado. Se o disjuntor tiver pólo duplo, coloque a ponta da sonda preta no segundo parafuso de fixação do terminal para conseguir a leitura correta. Se for um disjuntor unipolar, a leitura deve constatar cerca de 120 V. Tudo bem se ficar um pouco acima ou abaixo, mas se constar 0 V, o disjuntor precisa ser substituído. Se for de pólo duplo, a leitura deve demonstrar de 220 a 250 V. Apresentará 120 V se estiver defeituoso, o que significa que está operando com apenas metade da força.

===
Write a summary of the previous text in Chinese:
拔掉或关闭与断路器连接的所有设备。 拧下配电箱上的面板螺钉并将面板放在一边。 接通数字万用表。 将红色探针顶住断路器上的螺钉。 将黑色探针靠在零母线上。 将万用表读数与断路器规格进行比较。