March 2020 – Výstavba venkovského domu\nPřirozené větrání v soukromém domě Jaká by měla být ventilace domu?\nA je opravdu nutné větrat, aby to bylo tak důležité? Podobná otázka může vyvstat pouze o amatérovi. Potřeba permanentního systému výměny vzduchu je obtížné přeceňovat, a to jak z hlediska vytváření a udržování nejpohodlnějšího mikroklima pro život a bezpečnost pro zdraví lidí, tak z hlediska zajištění dlouhodobého bezproblémového provozu celé budovy.\nPro normální život lidí vyžaduje kyslík obsažený ve vzduchu. V procesu dýchání je postupně nahrazován oxidem uhličitým, a pokud nedochází k neustálému doplňování čerstvého vzduchu, atmosféra v uzavřené místnosti se stává těžkou, dusivou, způsobující rychlou únavu, letargii, neklidný spánek nebo ještě závažnější reakce ve formě dechu, závratí, záchvatů a záchvatů. p., zejména u lidí trpících chronickými onemocněními dýchacího ústrojí a krevního oběhu.\nEfektivní ventilace je nutná již z důvodů udržení domova nasyceného kyslíkem, který je pohodlný pro zdravou a zdravou atmosféru dýchání.\nStagnace ovzduší je povinné zvýšení koncentrace patogenů a alergenů v něm obsažených v suspendovaném stavu.\nNikde uniknout ze skutečnosti, že život člověka je neustále doprovázen pachy. To a pot a další jsou zcela normální výtok z těla, jehož aroma není nijak zvlášť příjemné, tato parfumerie a kosmetika, to znamená domácí chemikálie a další zdroje. Přidejte zde některé špatné návyky, zejména kouření, stejně jako vůně domácích zvířat. Pokud není zajištěno stálé efektivní větrání, atmosféra v obytných místnostech se velmi rychle stane nevhodnou pro normální pobyt v nich.\nI když neberete v úvahu koupelnu, kuchyň, koupelnu, v obytných prostorách domu, časem se hromadí pachy, které mohou zničit komfortní mikroklima\nTéměř pryč domů s "vybavení" na ulici. Komfort bydlení je spojen s vybavenou koupelnou nebo alespoň sprchou, teplou toaletou nebo kombinovanou koupelnou. Větrání by mělo být organizováno tak, aby vzduch, spolu s pachy a páry z těchto místností, nepronikl do obytného prostoru, ale byl okamžitě vypuzen ven.\nZvláštní pozornost vždy vyžaduje kuchyně. To je spojeno se zvýšenou teplotou v této místnosti během vaření as produkty spalování, pokud je používán plynový sporák, s velkým množstvím pachů, příjemným a ne tak mocným, s mastnými výpary a velkým množstvím vodní páry. To vše by mělo být okamžitě vystaveno mimo dům.\nVaření je nutně velkou „rozmanitostí“ ve stupni „příjemné“ vůně, vysoké vlhkosti a vysoké koncentrace produktů spalování plynu. To vše vyžaduje rychlé odstranění na ulici.\nVzduch vydechovaný lidmi a zvířaty vždy obsahuje vysokou koncentraci vodní páry. Kromě toho, různé domácí spotřebiče, jako jsou pračky, myčky, žehličky, elektrické konvice, atd., Přispívají k nadměrné vlhkosti v místnostech. Zde můžete přidávat sušení umytého prádla, provádět mokré čištění a další důvody. A zvýšená vlhkost, která nemá výstup kvůli nedostatku nebo nedostatečnému větrání, je vlhké stěny, stávají se oblíbeným „odrazovým můstkem“ pro vývoj různých mikroflóry – plísní, plísní, mechu, to je rychle přicházející k ubohému druhu vnitřní výzdoby, je to zpocené a silné mrazem pokrytá okna. Ano, a dlouhověkostní zdroj zamokřených stavebních konstrukcí z jakéhokoliv materiálu prudce klesá.\nNadměrně vysoká vlhkost není tak neškodná, jak by se mohlo zdát, že je to nenápadný pohled. To vše jsou důsledky nepřítomnosti nebo neúčinnosti ventilace.\nBohužel ne vše je v pořádku s mnoha materiály, které jsou široce používány pro dekoraci, izolaci nebo pro výrobu nábytku. Mnohé z nich jsou schopny uvolňovat velmi škodlivé látky pro lidské zdraví – formaldehyd, styren a další toxické sloučeniny. Větrání pomáhá minimalizovat negativní účinky těchto emisí.\nV případě potřeby lze tento seznam pokračovat. To, co již bylo uvedeno, by však mělo být více než dost na to, abychom pochopili důležitost dobře vybavené ventilace a představili si, co se může pohodlný obydlí proměnit, pokud není k dispozici.\nPři navrhování budov v naší době je věnována zvláštní pozornost ventilaci. Pokud majitel z jednoho důvodu nebo jiný dostal dům, který není vybaven takovým systémem, budete se s ním muset neprodleně vypořádat. A zpočátku bude nejjednodušší organizovat přirozené větrání, protože obvykle nevyžaduje nadměrné náklady a rozsáhlé změny uvnitř areálu.\nPrincip přirozeného větrání. Jeho výhody a nevýhody. Za jakých podmínek je možné přirozené větrání?\nVětrání místností lze organizovat podle různých schémat, ale všechny lze rozdělit do dvou hlavních skupin.\n1. První velká skupina, která je zase rozdělena do několika odrůd, je nucená ventilace, ve které jsou proudy vzduchu generovány jedním nebo jiným mechanickým efektem, který zajišťuje provoz speciálních ventilátorů. Toto větrání může být přiváděno, odváděno nebo vytvořeno kombinovaným systémem. Takové systémy jsou velmi složité, obvykle vyžadují profesionální výlet, ale umožňují kontrolovat kvalitu vzduchu vstupujícího do areálu, provádět jeho nezbytné čištění.\n2. Druhým je přirozené větrání uvažované v našem článku, které neznamená nucenou dodávku nebo tažení vzdušných hmot. Všechny pohyby jsou prováděny výhradně přirozenými silami, podle zákonů fyziky.\n– Pokles teploty – teplý vzduch má vždy nižší hustotu, a tedy hmotnost, ve srovnání s chladnější, a proto má tendenci směřovat nahoru.\n– Tlaková ztráta: vzhledem k výšce zvedání vertikálních větracích kanálů vzniká určitý, i když ne tak významný pokles tlaku, který usnadňuje pohyb vzduchu.\n– Dopad větru.\nPráce s přirozeným větráním nepřijímá instalaci vysoce účinných filtračních zařízení (s výjimkou mřížek nebo sítí, které neumožňují např. Padlé listí, velké úlomky, hmyz atd.). Tato zařízení znemožňují nebo dokonce znemožňují normální pohyb vzduchu z ulice do areálu, což povede k nefunkčnosti celého systému systému jako celku. Proto je smysluplné omezit se na přirozené větrání pouze v podmínkách čistého vzduchu v prostoru stavby.\nPřirozené větrání vykazuje všechny výhody pouze v případě, že se dům nachází nebo je postaven na pozemku s čistým vzduchem.\nJe jasné, že vytvoření přirozeného větrání v domě umístěném v blízkosti rušné dálnice, kde je vzduch nasycen výfuky a prachem, se stává špatným rozhodnutím. Ze stejných důvodů se takový režim nepoužívá, pokud staveniště tradičně má nepříjemný zápach z okolních průmyslových podniků, komplexů chovu hospodářských zvířat, čistíren odpadních vod atd. Místo toho, aby se zlepšilo mikroklima, pokoje budou mít opačný účinek.\nHladinu hluku lze přisoudit podobnému kritériu pro posuzování přípustnosti přirozeného větrání (např. Železniční trať nebo letiště není tak daleko od místa). Je třeba mít na paměti, že takové větrání vždy snižuje celkovou úroveň zvukové izolace domu.\nPohodlné životní podmínky naznačují optimální kombinaci několika parametrů – nasycení vzduchu kyslíkem, jeho teplotou a relativní vlhkostí. Praxe ukazuje, že přirozené větrání bude udržovat tuto rovnováhu pouze v tzv. Inerciálním domě.\nTento koncept je založen na skutečnosti, že budova byla postavena z materiálů schopných akumulovat tepelnou energii – mohlo by to být cihla, plynový silikát, hlinitobeton, keramické bloky, škvárové bloky a hliněné stěny. Současně musí mít dům kvalitní tepelnou izolaci, vyrobenou výhradně venku. Stěny postavené ze dřeva (kulatiny nebo tyčinky) nebo z adobe mají určitou setrvačnost.\nJe to v takových podmínkách, kdy jsou stěny schopny akumulovat tepelný potenciál, a pak je dodávat do proudu přiváděného vzduchu, řádně organizované přirozené větrání bude pracovat na zlepšení vnitřního prostředí. Vyhřívané povrchy se stávají druhem rekuperátoru, tj. Přispívají k rychlému a vysoce kvalitnímu ohřevu přiváděného vzduchu.\nVyužití přirozeného větrání je odůvodněno v domech postavených z materiálů, které mohou hromadit teplo a mají vysoce kvalitní vnější tepelnou izolaci.\nAle v takzvaných setrvačných domech je obraz již úplně jiný. Trvale pronikající volný vzduch proudí z vnějšku k neoprávněně velkým tepelným ztrátám, ochlazuje dům a není důvod hovořit o zajištění normální rovnováhy teploty a vlhkosti. Tyto budovy lze přičítat budovám postaveným rámovou technologií, panelům CIP, sendvičovým panelům, polystyren-betonu, vakuovým blokům a řadě dalších moderních stavebních materiálů. V takových podmínkách je jediným správným řešením použití dobře promyšleného systému nucené ventilace.\nPřirozené větrání je vhodnější pro kompaktní budovy z hlediska staveb, bez dlouhých apartmá pokojů, hospodářských budov a přístaveb. Jeho tvorba je stále složitější s nárůstem úrovní podlah, které jsou vztyčeny (to bude popsáno níže). Je prakticky nepoužitelný "v čisté formě" nebo spíše neefektivní pro odvětrávání obytného podkroví, vzhledem k charakteristikám této místnosti – zde je nutné použít jiné schéma.\nNež začnete vytvářet přirozený systém větrání, měli byste vyhodnotit uvedená hodnotící kritéria a teprve poté se rozhodnout.\nPrincip fungování přirozeného systému větrání venkovského domu\nPodívejme se tedy, co je základním zařízením přirozeného větrání soukromého domu, jak to funguje.\nPro funkčnost takového schématu je nezbytná sada zásobovacích a výfukových kanálů s poskytováním volného, nekomplikovaného pohybu vzduchu mezi nimi.\nOrientační schéma zařízení a činnosti ventilace přirozeného typu\nČerstvý vzduch (zobrazený širokými modrými šipkami) proniká do prostoru otevřenými okny nebo speciálními sacími ventily (poz. 1). Tam se ohřívá působením ohřívacích, konvekčních a teplosměnných zařízení ze struktur, které akumulují tepelný potenciál, vytlačuje hustší „odpadní“ vzduch nasycený oxidem uhličitým, který se pohybuje (široké zelené šipky) do místností, ve kterých jsou instalovány výfukové otvory. Pro volný pohyb na trase jsou buď mezery mezi povrchem podlahy a křídlem dveří, nebo okny ve samotných dveřích (pol. 2).\nOdvzdušňovací otvory (poz. 3) jsou obvykle dodávány v „nejšpinavějších“ prostorách, což vyžaduje maximální výměnu vzduchu pro odstranění pachů, výparů nebo nadměrné vlhkosti. Zde proudění vzduchu "odpadního" vzduchu (široké červené šipky), zvedání všech těchto negativních složek, jde do větracích otvorů a pohybuje se nahoru svislými ventilačními kanály v důsledku teplotních a tlakových rozdílů již uvedených výše.\nTyto vzduchové kanály jsou vypouštěny skrz podkroví a střechu a končí koncem větracích trubek nad střechou (poz. 4). Umístění těchto trubek na střechu je rovněž podmíněno určitými pravidly, která budou popsána níže.\nPro efektivní provoz přirozeného větrání domu jako celku by tedy měl být každý z prostor vybaven buď přívodním potrubím (ventilem) nebo výstupním otvorem. Řada prostor předpokládá přítomnost ventilu i výstupu.\nJe velmi důležité správně naplánovat umístění vstupních a výstupních kanálů vzduchu a jeho „průchod“ místnostmi v domě.\nPři plánování umístění sacích ventilů a ventilačních otvorů se řídí následujícími pravidly:\nVstupní ventil (nebo jiná sběrná cesta čerstvého vzduchu) by měl být zajištěn v každém z obytných prostor, ať už se jedná o ložnici, obývací pokoj, dětský pokoj, pracovnu, jídelnu atd.\nK dispozici jsou ventilační kanály s otvory:\n– V pokojích kuchyní. Je třeba mít na paměti, že přítomnost kuchyňské digestoře nad sporákem nevylučuje nutnost umístění větracího otvoru.\n– V koupelnách, toaletách nebo kombinovaných koupelnách, domácí koupele.\n– Ve vyhrazené místnosti pro domácí prádlo.\n– Ve skladech, sušičkách, šatnách, pokud jdou do areálu rezidenční čtvrti. Pokud jsou odděleny dveřmi z chodby nebo kuchyně, je v nich instalován přívodní ventil.\n– V domácí dílně, pokud práce v něm může být doprovázena výskytem par, kouře, nepříjemných pachů (svařování, pájení, lakování, použití chemikálií různých účelů – lepidel, tmelů, rozpouštědel, technických kapalin atd.)\nŘada místností vyžaduje umístění vstupního ventilu i odvzdušnění:\n– Prostory, ve kterých je instalováno plynové topení.\n– Místnost v obytném prostoru, v případě, že mezi ní a nejbližším větracím potrubím je více než dvě dveře.\n– Obývací pokoj v kombinaci s kuchyní, to je například kuchyň-jídelna.\n– Domácí sporty nebo tělocvičny.\nPro pokoje ve druhém patře je nutný zvláštní přístup. Faktem je, že teplý vzduch z přízemí vždy stoupá a na ventilační systém je umístěno další zatížení. Zde jsou možné dvě možnosti:\n– Pokud je druhé patro odděleno od schodiště nepřetržitě zavřenými dveřmi, zůstává přístup k umístění vstupních ventilů a odvzdušňovacích otvorů téměř stejný. Při rezervaci – v případě, že ve druhém patře nejsou žádné „špinavé“ pokoje (kuchyně, koupelna, WC atd.), Je možné větrání umístit ve společném sále (chodba), kde jsou všechny pokoje.\n– V případě, že se druhé patro nepřekrývá s dveřmi od prvního, v každém z místností, bez ohledu na jeho účel, je k dispozici jak přívod čerstvého vzduchu, tak větrací otvor.\nKromě toho je přítomnost vstupního okna a ventilačního otvoru povinná pro suterénní místnosti a pro prostory pod dřevěnými podlahami na polenech v prvním patře. Větrání suterénů je však již samostatným tématem pro důkladnější zvážení a v této publikaci je „vyjmuto ze závorek“.\nVýhody a nevýhody systému větrání přirozeného domu\nJaké výhody systému tak můžete počítat, pokud zvolíte přirozené větrání pro venkovský dům:\nTakový větrací systém vyžaduje minimální finanční investice. Většina práce je přístupná pro seberealizaci. Je pravda, že v případě, že dům dříve neměl výfukové ventilační kanály – to bude muset tvrdě pracovat. Vstupní ventily v instalaci speciálních obtíží by neměly dodávat.\nSystém je spolehlivý, především z toho důvodu, že jeho design nepředpokládá složité mechanismy – a zde je prostě nic, co by se zde mohlo zlomit.\nPři správném plánování a instalaci je přirozené větrání mimořádně spolehlivé, protože neobsahuje žádné mechanismy, které by mohly poškodit systém jeho poruchou.\nPřirozené větrání nevyžaduje komplexní péči. V zásadě se omezuje pouze na pravidelnou revizi stavu ventilačních kanálů a případně jejich čištění.\nTakový systém je zcela netěkavý a nevyžaduje další provozní náklady.\nAbsence mechanismů je také absence technologického hluku, který je vlastní jiným typům větrání povinného principu provozu.\nNezapomeňte však na poměrně výrazné nedostatky přirozeného větrání:\nVe většině případů zásobovací kanály nemají kvalitní filtry (které by zasahovaly do přirozené cirkulace), což znamená, že přiváděný vzduch s sebou nese znečištění, prach, pachy a pyl. Možný průnik drobného hmyzu.\nVstupní ventily jsou „závadou“ v celkové zvukové izolaci domu.\nSystém je velmi obtížně kvantitativně regulovat objemy přiváděného vzduchu.\nPřirozené větrání je velmi závislé na ročním období a dokonce i na aktuálním počasí a počasí venku.V zimě, kdy je teplotní rozdíl uvnitř domu i venku velký, ventilace funguje „v plném rozsahu“, což často způsobuje překročení energie pro vytápění. Snížení přívodu vzduchu z vnějšku (například zakrytím sacích ventilů) okamžitě vede ke zvýšené vlhkosti – se všemi následnými důsledky.\nV horkých letních dnech může funkčnost přirozené ventilace klesnout téměř na nulu. Vzduch přes dům všechny problémy, bohužel, neřeší.\nV letním horku naopak cirkulace vzduchu může zpomalit nebo dokonce úplně zastavit. Existuje pouze jeden způsob, jak v tomto okamžiku použít systém větrání, otevření oken na obou stranách domu – vzduch se bude pohybovat v důsledku tlakového rozdílu na závětrné a návětrné straně. Ale zároveň z "špinavých" místností je pravděpodobné, že v obytném prostoru proudí nadměrná vlhkost a pachy.\nExistuje mnoho způsobů, jak optimalizovat práci přirozeného oběhu – řekněme si o tom později.\nVideo: princip přirozeného oběhu a jeho sezónní rysy\nJak se vypočítá výkon přirozeného větracího systému doma?\nNestačí určit umístění vstupních ventilů a odvzdušňovacích otvorů. Větrací systém musí mít určitou kapacitu pro zajištění optimální výměny vzduchu ve všech místnostech domu.\nTyto požadavky na objemy výměny vzduchu jsou stanoveny v platných stavebních předpisech pro všechny obytné a speciální prostory budovy. Od nich začnou "tančit" ve výpočtech. Výňatek z těchto pokynů je uveden v následující tabulce:\nTyp místnostiMinimální rychlost výměny vzduchu (násobek za hodinu nebo metry krychlové za hodinu) DODATEK ROZŠÍŘENÍ Pravidla SP 55.13330.2011 do SNiP 31-02-2001 „Rodinné domy bytových domů“ Obytné prostory s trvalým pobytem osob Ne méně než jedna směnárna během hodiny- Kuchyně-60 m? / hod. Koupelna, WC-25 m? / hod. Zbytek prostoru Ne méně než 0,2 objemu za hodinu Pravidlo pravidel SP 60.13330.2012 do SNiP 41-01-2003 "Topení, větrání a klimatizace" Minimální spotřeba venkovního vzduchu pro jeden osoba: bydlení s trvalým pobytem osob , v podmínkách přirozeného větrání: S celkovou obytnou plochou více než 20 m? za osobu30 m? / hod, ale zároveň ne méně než 0,35 celkového objemu výměny vzduchu v bytě za hodinu- Když je celková plocha menší než 20 m? za osobu3 m? / hod za každých 1 m? prostor pokoje- Kodex pravidel SP 54.13330.2011 do SNiP 31-01-2003 "Bytové domy pro více bytů" Ložnice, dětský, obývací pokoj Jedna hodinová výměna za hodinu- Skříň, knihovna 0,5 objemu za hodinu- Ložní prádlo, spíž, šatna-0,2 o objemu za hodinu Domácí posilovna, kulečník 80 m? / hod Kuchyň s elektrickým sporákem-60 m? / h Pokoje s plynovým zařízením Jednorázová výměna + 100 m? / hod. na plynovém sporáku Pokoj s kotlem na tuhá paliva nebo sporákem Jednorázová výměna + 100 m? / hod. plynový sporák Domácí prádlo, sušička, žehlení-90 m? / hod. Sprcha, koupelna, WC t nebo WC-25 m? / h Hlavní sauna 10 m? / h pro každou osobu\nV areálu s trvalým pobytem osob jsou v tomto případě osoby, ve kterých jsou nájemci více než dvě hodiny. Je zřejmé, že v podmínkách bytu je nutné zahrnout všechny obytné místnosti, s výjimkou těch, které se nepoužívají a jsou uzavřeny. V tomto případě se pro tyto obytné prostory provádí výměna vzduchu – 0,2 objemu za hodinu.\nCelkový výpočet se obvykle provádí v následujícím pořadí.\nA. Začněte stanovením požadovaného objemu sání vzduchu ve větraných místnostech vybavených sacími ventily.\nPodíváte-li se na tabulky pozorně, můžete vidět, že regulační dokumenty naznačují několik způsobů výpočtu – z celkové plochy obytných prostor, z objemu místností (směnný kurz) a někdy – z počtu lidí, kteří jsou neustále v místnosti. Takže stojí za to se pokusit provést výpočty několika způsoby a pak vybrat maximum ze získaných výsledků.\nBytový dům o rozloze 70 m ?, tři členové rodiny (více než 20 m? Na osobu). Celková spací plocha o rozloze 16 m2 se předpokládá jako trvalý pobyt (více než 2 hodiny) dvou osob. Pokud počítáte se sanitárními normami (SNiP 41-01-2003 "Topení, větrání a klimatizace"), dostanete potřebný přívod vzduchu alespoň 30 m / hod. Pro každou, to znamená 60 m / hod.\nPokud počítáte z této oblasti, dostanete jednu výměnu za hodinu, tedy 16 m? ? 3 (výška stropu) = 48 m / hod.\nZ těchto dvou získaných hodnot tak vybereme maximum – 60 m / hod.\nVe stejném domě, ale již dětský pokoj, o rozloze 13 m?, Kde je vždy jedna osoba. Podle hygienických norem – 30 m / hod., Objemem jedné výměny vzduchu od podlahové plochy – 39 m? / Hod. To znamená, že se předpokládá hodnota 39 m.\nVelký obývací pokoj (20 m?), Kde se každý den scházejí rodinní příslušníci. Na základě normy 30 m? na osobu – to je 90 m? / hod. Pokud počítáte z oblasti (objemu) místnosti – 60 m? / Hour. Přijata větší hodnota.\nPro malou místnost s plochou například 11 m budou hodnoty přibližně 30 a 33 m / hod.\nPodobný výpočet se provádí pro každou z místností, kde budou zajištěny přívody vzduchu. Pak se sčítají maximální hodnoty – výsledek ukáže, kolik vzduchu je potřeba k provozu v obytné budově. Například v našem příkladu byl požadovaný objem výměny vzduchu 192 m / hod.\nPro zjednodušení výpočtu požadovaného sání vzduchu můžete použít níže uvedenou kalkulačku, která obsahuje základní vztahy podle aktuálního SNiP.\nKalkulačka pro výpočet potřebného průtoku čerstvého vzduchu do místnosti\n– pouze podle velikosti pokoje\n– podle počtu osob trvale (více než 2 hodiny) v něm ubytovaných Typ pokoje: Ložnice, obývací pokoj, školka, jídelna Studovna, knihovna Skladiště, šatna Počet osob trvale (více než 2 hodiny) v interiérech: Pro každý obytný prostor odpovídá domu nebo bytu: – více než 20 m? – méně než 20 m?\nB. Vypočítá se celkový objem odváděného vzduchu, který musí být odstraněn z místností vybavených větracími otvory.\nPředpokládejme, že v tomto příkladu je kuchyň (10 m?), Vybaven plynovým sporákem, koupelna, WC, komora (4 m?), A samostatný pokoj je vyhrazen pro domácí prádelna a sušička.\nPro kuchyňku je potřeba 60 m / hod., Ale protože plynový sporák je instalován, je pravděpodobně správné řídit se normou – jednou směnou plus 100 m ?. V tomto případě se ukáže 130 m / hod.\nPro koupelnu a toaletu – na 25 m?, Celkem – 50 m? / Hod.\nKomora – 4? 3? 0,2 = 2,4 m / h.\nPrádelna-žehlení-sušička – přidá dalších 90 m / hod.\nProstřednictvím těchto prostor je tedy třeba zcela přijmout 272,4 m / hod.\nB. Výsledné celkové hodnoty jsou porovnány. Většina z nich je převzata do finále – to je, kolik musí být odváděno ventilačními kanály ven.\nV našem příkladu je to 272 metrů krychlových za hodinu.\nNejlepší je udělat malý stůl předem, kde okamžitě zadáte výsledky výpočtů. Předpokládejme, že by to mohlo vypadat takto:\nNázev místnostiKvětlo čerstvého vzduchu, m? / Hod. Výfukový vzduch, m? / Hod. 1 metoda výpočtu (podle objemu) 2 metoda výpočtu (z počtu osob) 1 metoda výpočtu 2 metoda výpočtu Obývací pokoj (20 m?) 60 90 – ložnice č. 1 ( 14 m?) 42 60 – Ložnice №2 (11 m?) 33 30– Dětský pokoj (16 m?) 48 30– Kancelář №1 (8 m?) 12 30 – Kabinet №2 (12 m?) 18 30 – Posilovna (8 m?) 24 60 80 Kuchyň – jídelna s plynovým sporákem (18 m?) 48 90 60 148 Koupelna – 25 WC 25 Skříň na sklad (5 m?) 3 Sušička prádla 90 TOTAL : 441 371 Požadovaná kapacita ventilačního potrubí 441 m? / Hour\nVěnujte pozornost jedné nuance. Jak již bylo zmíněno, některé prostory předpokládají přítomnost vstupních ventilů a větracích otvorů. To v kombinaci s pokoji kuchyně, dílny, tělocvičny. To také vyžaduje čerstvý vzduch pro lidi tam, a současně to je nepřijatelné distribuovat masy vyhořelého vzduchu do jiných místností.\nV tomto případě se také provede výpočet požadovaného příjmu a požadovaného výfukového plynu a tyto hodnoty se sčítají v odpovídajícím sloupci. Je však třeba, aby výkon odvzdušňovacího otvoru v takové místnosti byl lepší než výkon sacího ventilu.\nNa základě získaných dat je možné přistoupit k plánování umístění vstupních ventilů a ventilačních kanálů.\nHlavní složky přirozeného větrání domu Zajištění proudění čerstvého vzduchu do místnosti\nOpět je třeba poznamenat, že v domech staré budovy, vybavených dřevěnými okenními rámy a dveřními zárubněmi, a ještě více postavenými ze dřeva (kulatina nebo dřevo) a bez dodatečné izolace, je problém proudění vzduchu často řešen sám. Infiltrace přes netěsnosti a praskliny stačí k zajištění normálního proudění čerstvého vzduchu do místnosti. Navíc bylo právě proto, že pod okenními parapety často zůstávaly úzké ventilační kanály. Je však stále riskantní spoléhat se na užitečnost takové ventilace a je třeba přijmout další opatření.\nDřevěná okna s obyčejným dvojitým zasklením, často sama o sobě, díky existujícím netěsnostem, poskytují potřebnou úroveň čerstvého vzduchu v místnosti.\nV domácnostech, jejichž interiér je utěsněn moderními okenními a dveřními systémy s vysoce kvalitními těsněními, není možné získat přístup k vzduchu v požadovaných objemech.\nNejjednodušším způsobem je samozřejmě jednoduše otevřít okna nebo větrací otvory (větrání). Moderní okna jsou vybavena možnostmi větrání nebo mikroventilace, což je jistě velmi pohodlné. Taková metoda je však dobrá pouze čas od času, pro „šokové“ větrání v důsledku převládajících okolností. Neustále držet okna pootevřená, pravděpodobně nikdo nebude, jak z bezpečnostních důvodů obydlí, tak kvůli nekontrolovaným průvanům v místnostech. Vývod – instalace speciálních sacích ventilů.\nVstupní ventily na oknech\nMnoho společností zabývajících se výrobou a instalací moderních okenních systémů může okamžitě nabídnout svým zákazníkům modely s vestavěnými ventilačními ventily, z nichž některé mají schopnost přesně řídit intenzitu proudění vzduchu.\nMnoho modelů moderních oken s okny s dvojitým zasklením je stále ve výrobním stadiu okamžitě vybaveno vstupními ventily, které lze nastavit\nPokud již dříve nebyla otázka kvalitního větrání vznesena majiteli a okna již byla instalována, může být podobný ventil namontován samostatně. Specializované obchody nabízejí poměrně širokou škálu modelů, lišících se designem, průchodností, dostupností dalších možností, objednávkou a stupněm obtížnosti instalace.\nPři výběru ventilu nezapomeňte vzít v úvahu jeho schopnost zajistit potřebný průtok vzduchu do místnosti. Pokud je v místnosti několik oken, lze tyto údaje shrnout.\nNíže je uveden stručný přehled populárních modelů ventilačních ventilů s montáží na okna.\nVzhledPracovní princip práce Stručný popis modelu Příkladná cena Model\nAir-Box Comfort vyrobený v Rusku. Instalace – v horní části okna křídla. Kapacita – od 31 do 42 m / hod. Při statickém tlaku 10 Pa. Poskytuje zvukovou izolaci z dopravního hluku při 32 dBA. Délka ventilu – 350 mm, vhodná pro šířku listů nejméně 500 mm. Management – ruční, pohyb rukojeti západky. Instalace nevyžaduje frézování 600 rub.\nModel "Air-Box Comfort S". Instalace ve všech typech oken – dřevěná nebo PVC, na rám nebo na křídlo. Kapacita – až 42 m / hod. Při statickém tlaku 10 Pa. Poskytuje zvukovou izolaci z dopravního hluku při 32 dBA. Délka ventilu – 350 mm. Ovládání je ruční, otáčení ručního kolečka a změna volného prostoru mezery otevření. Sada obsahuje externí zorník, který chrání před hlukem, srážkami, prachem a hmyzem. Instalace ventilu vyžaduje frézování průchozím otvorem.\nOkenní ventily řady "AirValve" (Premium, Filter nebo Premium + Filter). Možná instalace – na rám, křídlo a impost kokonu blok, s vrtání a pokládání trubkové kanály, kanály, bez porušení těsnosti profilu, nebo bez vrtání. Produktivita – až 50? 60 m? / Hod. Ruční nastavení intenzity, stejně jako směr proudění přiváděného vzduchu. U modelů s indexem filtru je v závislosti na modelu k dispozici mechanické filtrování přiváděného vzduchu v rozsahu od 300 do 600 rublů.\n"AERECO EHA2 – 5-35" (vyrobeno ve Francii) Ventilační ventil s ventilačním systémem. Kapacita – od 5 do 35 m / hod. Manuální nastavení provozních režimů: – „0“ – minimální nasávání vzduchu. – "1" – maximální výkon. – "*" – automatická regulace, vázaná na hygroskopický senzor, který řídí úroveň vlhkosti v místnosti. Instalace vyžaduje frézování dvou otvorů 12 × 172 mm. Rozměry ventilů s regulátorem – 423? 54? 59 mm Od 2500 rublů\nRozmanitost modelů je velmi velká a není zdaleka omezena na uvedené příklady. Zejména velmi dobré pověsti si získaly armatury AEROMAT německé firmy Siegenia, Climamat od slavného švýcarského výrobce Rehau, které jsou vybaveny inovativními úrovněmi samoregulace výkonu v závislosti na teplotě, vlhkosti a poklesu tlaku.\nMontáž okenních ventilů samostatně\nMá smysl alespoň krátce zvážit, jak je sací ventil umístěn na okně.\nPrvní tabulka je instalace ventilu, který nevyžaduje vrtání nebo frézování. Například model „Air-Box Comfort“ je používán:\nIlustrace Stručný popis probíhající operace\nPřipraven potřebný nástroj a sada materiálů pro práci. Sada nástrojů je malá – je to jen ostrý nůž, šroubovák (šroubovák) a žebřík pro snadné ovládání v horní části okna.\nSamotný ventil je součástí sady Air-Box Comfort, jeden kus těsnění 350 mm dlouhý, dva až 160 mm každý a sada potřebných upevňovacích prvků – tři speciální hmoždinky se samořeznými šrouby.\nOkenní křídlo se také otevírá na své horní straně směrem k rámu a značením. Cílem je řezat část standardního těsnění, přesně velikost ventilu. Samotný ventil bude hrát roli šablony.\nPrudký nůž způsobí řez těsněním, nejprve jedním …\n… a pak druhým.\nOříznuté na obou stranách jemně poddevaetsya, odstranil jejich drážku a zatáhl na stranu – on už nebude potřebovat.\nV uvolněné drážce jsou instalovány speciální upevňovací hmoždinky (znázorněné zelenými šipkami). Za prvé, na hranách, v blízkosti konců profilu těsnící pásky zůstane na místě, na jedné straně …\n… pak na opačné straně.\nTřetí hmoždinka je instalována ve středu. Pokud není upevněna, bude snadné opravit její polohu pohybem podél drážky.\nVentil můžete nainstalovat sám. Na zadním povrchu je samolepicí těsnicí páska, která je dočasně pokryta ochranným substrátem. Před instalací je tento podklad odstraněn po celé délce.\nVentil je umístěn na horní straně klapky, jak je znázorněno na obrázku. Současně se otvory v upevňovacích okech ventilu musí shodovat s hmoždinkami instalovanými na křídle. Po dosažení požadované polohy je ventil pevně přitlačen ke konci listu, aby bylo zajištěno kvalitní těsnění mezi jeho tělem a povrchem okna.\nDalším krokem je konečná fixace ventilu na potrubí – tři samořezné šrouby jsou našroubovány do instalovaných hmoždinek přes úchyty.\nSada obsahuje dva kusy těsnění dlouhé 160 mm. Je čas je nainstalovat.\nJsou pečlivě a pevně investovány do zbývajících volných částí drážek okenního křídla, mezi montážními konzolami. Pokládání se provádí střídavě s jedním …\n… a pak s druhou stranou. Tato etapa práce na konci listu končí. Pole aktivity je přeneseno do rámu okna.\nPři zavírání okna je nutné přesně „detekovat“ oblast, na které bude ventil nutný. Poté se provedou řezy na rámovém tmelu, vlevo …\n… a vpravo.\nVrubová část těsnění je jemně zatlačena a odstraněna.\nV této sekci je nyní nutné vyměnit standardní těsnění za těsnění, které je součástí sady ventilů (délka 350 mm).\nTěsnění je jemně zasunuto do drážky, takže jde celou cestou po celé délce, aniž by se tvořily „hrby“.\nVe skutečnosti je instalace sacího ventilu zcela ukončena. Ventil nezasahuje do normálního provozu okna, a to buď při jeho otevření, nebo při přepnutí do režimu ventilace. Byla vytvořena náhrada standardního těsnění tenčí štěrbinou, do které vstupuje čerstvý vzduch skrze těleso ventilu.\nA řízení práce se provádí pohybem „jezdce“ – oblast rozevřeného otvoru ventilu se mění z zcela otevřené do uzavřené polohy, čímž se reguluje intenzita pronikání čerstvého vzduchu do místnosti.\nJak můžete vidět, každý domácí mistr by se měl s touto instalací snadno vyrovnat.\nNyní – pořadí instalace ventilu, jehož instalace vyžaduje frézovací práce. Například model "Air-Box Comfort S":\nSada obsahuje samotný ventil, centrální spojku se závitem pro nastavení průtoku, clonu pro montáž venku a sadu upevňovacích prvků.\nV souladu s doporučeními v průvodních pokynech je označení otvorů. Ke zjednodušení značení je k pokynům některých modelů připojena speciální papírová šablona. V tomto případě se instalace zobrazí na okně křídla. Nicméně, s dostatečným prostorem, takový ventil může být instalován na rámu nebo dokonce na základně (centrální svislá propojka okenní jednotky).\nNejtěžší operace. Pomocí ručního mlýnu je nutné vytvořit čisté průchozí otvory. Nejprve – centrální otvor pro spojku.\nPak se rozříznou dlouhé štěrbinové otvory pro průchod vzduchu, nejprve na jedné straně …\n… na druhé straně.\nZávitová spojka se zasune do středového otvoru, dokud se nezastaví …\n… a upevní se dvěma samořeznými šrouby.\nPoté můžete nainstalovat ventil sám. Provoz je nejjednodušší – boční vodítka by měla jít do drážek …\n… a centrální seřizovací šroub se jednoduše zašroubuje do dříve namontované spojky.\nDalším krokem je otevření křídla dokořán a na zadní straně namontovat hledí. Je pravděpodobně zbytečné připomínat, že jeho sací otvor by měl vypadat dolů. Při montáži hledí je nutné kontrolovat, zda nenarušuje volné zavírání křídla.\nPo montáži se clona nakonec upevní dvěma šrouby. U tohoto ventilu je instalace považována za kompletní. Okno můžete bezpečně zavřít a spustit provoz.\nNastavení ventilu se provádí rotací středového setrvačníku. Tělo ventilu samo o sobě s hranami nebo těsně přitlačené k materiálu okna, blokující průchod vzduchu, nebo pohybující se v určité vzdálenosti od něj, vytvářející mezeru nad a pod proudem vzduchu.\nTakové nastavení se jeví jako jednoduché, nicméně pro kvalitní frézování otvorů je nutné mít jak nástroj sám, tak i vlastní zkušenost s jeho obsluhou. Neodborným zásahem je možné okno poškodit bez dosažení očekávaného výsledku. Pro začátečníky je tedy výhodnější možnost, která nevyžaduje vrtání a frézování.\nVstupní ventily umístěné na stěnách\nNení vždy možné z jednoho nebo druhého důvodu namontovat sací ventil do okenní jednotky a majitelé často nechtějí porušit tovární těsnost konstrukce oken s dvojitými okny. Některé místnosti, které vyžadují přívodní větrání, nemusí mít okna vůbec (například skladiště).\nJe to v pořádku – vždy existuje možnost instalovat vstupní ventily, které jsou namontovány na vnějších stěnách domu. Jejich rozmanitost je velmi velká, a to jak z hlediska výkonu, tak z hlediska vzhledu a vlastní další funkce. Princip jejich konstrukce je však v každém případě podobný a není příliš komplikovaný.\nHlavní uspořádání sacích ventilů pro přirozenou cirkulaci je společné pro celou řadu modelů.\n– Průchozí kanál je vytvořen ve zdi do ulice. V tomto kanálu je instalována trubka (obvykle s mírným sklonem směrem ven, aby se kondenzát neshromažďoval a nevnikal do místnosti).\n– Z vnějšku tato trubka končí grilem, který zabraňuje vnikání velkých úlomků a vstupu ptáků a malých zvířat. Mnoho modelů je navíc vybaveno sítí proti komárům na těchto stránkách.\n– Uvnitř místnosti je trubka spojena se samotným ventilem určitého provedení, což obvykle umožňuje možnost nastavení množství přiváděného vzduchu.\n– Kromě toho mohou existovat některá nebo jiná zařízení pro zvukovou izolaci, filtrování, ohřívání přiváděného vzduchu a složitější modely také naznačují úrovně automatického řízení intenzity průtoku v závislosti na teplotě a (nebo) vlhkosti.\nStandardní instalační místa pro podobné sací ventily:\nV oblasti okna, na zdi, ve výšce nejméně 2,0–2,2 m od povrchu podlahy. Takové uspořádání umožňuje optimální míchání studeného vzduchu přicházejícího z ulice s teplým proudem stoupajícím z baterií, aniž by to způsobilo průvan.\nOptimální umístění přirozeného cirkulačního přívodního ventilu na stěně\nDruhá možnost je pod úrovní okna, v bezprostřední blízkosti topného tělesa. Situace může být odlišná: nad baterií, vlevo nebo vpravo od ní a někdy i za chladičem – to vše závisí na konstrukčních vlastnostech ventilu a specifických podmínkách instalace. Výrobci těchto výrobků musí uvést přípustná a doporučená místa pro jejich instalaci.\nTěleso ventilu je umístěno pod parapetem přímo nad topným tělesem.\nJe zřejmé, že tímto způsobem instalace je také zajištěno co nejrychleji proudění vzduchu z ulice.\nNěkolik populárních modelů vstupních ventilů pro přirozené větrání je uvedeno v tabulce:\nNázev modeluIllustrationDalší popis modeluExterní cenová úroveň KIV-125\nJednoduchý a spolehlivý sací ventil. Průměr trubky je 125 mm, délka od 200 do 1000 mm. Externí mříž – hliník + mřížka proti komárům. Uvnitř potrubí – vrstva tepelné a zvukové izolace. Vnitřní hrot je opatřen houbacím filtrem. Klapka s plynule nastavitelným (rukojetí s měřítkem nebo šňůrou). Poskytuje maximální průtok vzduchu až 50 m / hod. S tlakovým rozdílem 20 Pa, 35 m / h při 10 Pa s délkou potrubí 500 mm – 1600 rublů. SVK V-75 MM\nBoxový sací ventil. Vhodné pro instalaci pod parapet. Rozměry: šířka – 460 mm, výška – 142 mm. Délka (montážní hloubka) – od 250 do 750 mm. Mechanismus klapky s plynulým nastavením oblasti průtoku. V polymerovém pouzdře – protihluková vložka a porézní filtr. Kapacita: s tlakovým spádem 10 Pa – 24,8 m? / Hod, se 100 Pa – 31,2 m? / H, s plně uzavřenými okvětními lístky – 1,6 m? / Hod. S montážní hloubkou 750 mm – 2500 rublů . "Era KP"\nŘada populárních sacích ventilů ruské výroby. Průměr trubek je 100, 125 nebo 160 mm, což umožňuje zvolit model optimálního výkonu. Délka trubek je 500 nebo 1000 mm. Uvnitř potrubí je izolační prvek (je možné instalovat další segmenty) z polyethylenové pěny a houbačkového filtru. Volba venkovní jednotky – od obvyklé mřížky ABC nebo ASA – polymeru až po speciální průzory nebo špičky nebo kovové ucpávky (nerezová ocel nebo hliník). Ventil typu difuzoru od 900 do 2500 ot. v závislosti na konfiguraci a velikosti. Vstupní\nventil "Domvent" , který není charakterizován vysokým výkonem. Průměr trubky je 40 mm, délka je 650 mm, je upraven vlnitý profil. Venkovní – plastový gril. Vnitřní blok ventilu – plast, velikost bloku 180? 85? 84 mm. Protihlukové a tepelně izolační vložky. Tradiční instalace: nad radiátor nebo blízko něj, s umístěním v souladu s doporučeními výrobce. Produktivita – se standardním tlakovým poklesem 10 Pa – až 13 m? / Hour.1500 rub. "VTK-100 Airvent Systemair"\nModerní model sacího ventilu s přirozeným větráním, vybavený samoregulačním mechanismem otevírání a zavírání difuzoru s termostatickým senzorem. Rozsah spouštění termostatu je od -5 do +10 stupňů (úplné uzavření a otevření). Zajišťuje se instalace speciálních pojistných kroužků, aby se zabránilo úplnému uzavření – ventil zajišťuje pohyb požadovaného objemu vzduchu bez ohledu na teplotu. Průměr trubky je 95 mm. Tepelně izolační systém, absorpce hluku, filtrace vzduchu. Produktivita při otevření ventilu na 4 mm – a tlakový rozdíl v 10 Pas – 38 m? / Hod. 5700 rub. "EHT 780 Aereco"\nNástěnný ventil s automatickým řízením. Vestavěný hygro senzor, který nevyžaduje napájení, automaticky řídí otevírání a zavírání ventilu v závislosti na úrovni vlhkosti v místnosti. Všechny potřebné systémy filtrace vzduchu, vysoký stupeň izolace hluku. Přepnutí nastavených provozních režimů. Průměr kanálu je 100 mm. Různé návrhy na montáž vnějších roštů. Výkon při poklesu tlaku 10 Pa – v rozsahu od 5 do 40 m / hod.\nInstalace vstupních ventilů na stěnu v této publikaci nebude. Zpravidla je to velmi jednoduché a je podrobně popsáno v instrukcích aplikovaných na specifický model a rozmanitost uspořádání může být, jak je vidět z příkladů, velmi široká. Nejvíce časově náročná operace, pro kterou je často nutné pozvat odborníky, je vytvořit přesný kanál ve vnější stěně, zejména pokud je vyroben z hustého, odolného materiálu.\nNejtěžší operací při instalaci nástěnného přívodního ventilu je vytvoření průchozího kanálu o požadovaném průměru pod vzduchovým vedením. Zbytek bude mnohem snazší!\nTakže po prostudování výkonových charakteristik sacích ventilů a po provedení údajů pro výpočet, kolik čerstvého vzduchu musí být dodáno pro každou místnost, si můžete vybrat ve prospěch konkrétního modelu. Pokud jsou základní podmínky takové, že výkon vybraných nebo komerčně dostupných ventilů není dostačující pro konkrétní místnost, musí být uspořádány dva a někdy ještě více kanálů sání vzduchu. Nedělejte si starosti – tím vytvoříte určitou rezervu výkonu a snížíte množství přiváděného vzduchu – nebude obtížné nastavit ventily.\nPři výběru vhodného modelu pro přirozené větrání je nutné se zaměřit na výkonové indikátory s minimálním poklesem tlaku 10 Pa.\nZajištění pohybu vzduchu mezi místnostmi\nZabývali jsme se přívodem vzduchu a nyní je nutné řešit otázky zajištění jeho pohybu mezi prostory – od přívodních ventilů až po odvzdušňovací ventilační kanály. Zde se řídí následujícími pravidly:\nPlocha okna pro průtok vzduchu z místností, kde jsou instalovány vstupní ventily, musí být nejméně 200 cm? K tomu může být dostačující například mezera mezi dveřním křídlem a povrchem podlahy o výšce 2,5–3 cm, takže pro dveře široké 0,8 m bude vůle 2,5 cm vysoká požadovanou vzdálenost 200 cm?\nPokud je z nějakého důvodu nemožné vytvořit takové sloty (například na základě nestandardní konstrukce dveří), nebo majitelé mají pocit, že to zkazí interiér místnosti, pak budete muset projít kanály v plátně, aby vzduch prošel. celkový průřez.\nVe dveřích, které zabírají místnosti s odsávacími otvory, musí být průřezová plocha kanálu pro cirkulaci vzduchu nejméně 800 cm? Mezera ze dna zde již nepomůže – bude to jen vzdorně ošklivé, což znamená, že cestou ven je instalace odpovídající přenosové sítě.\nRozmanitost mřížek dveří podobného účelu, jak ve velikosti, tak ve tvaru, a v barvách výkonu, je velmi široká a můžete si vybrat možnost, která nebude zcela v souladu s čalouněním interiéru.\nPřeplňovací mřížka na dveřích řeší problém zajištění proudění ventilačního vzduchu mezi místnostmi\nChcete-li instalovat takovou mřížku, vystřihněte ji pomocí pily nebo zvolte okno s požadovanou velikostí pomocí ručního mlýnu a pak upevněte obložení na obou stranách dveří (na lepidlo, na samořezné šrouby, na dodané upevňovací prvky nebo speciální spojovací uzly, v závislosti na modelu) – každý majitel domu by mohl.\nMimochodem, mříž nemusí být na dveřích. Často jsou instalovány na tenkých vnitřních příčkách v blízkosti podlahy – to je možné a na žádost majitelů.\nKonečně poslední otázkou plánování a uspořádání přirozeného větrání jsou výfukové kanály, startovací otvory v těchto místnostech, které byly diskutovány výše.\nPro kanálové vybavení mohou být použity různé materiály – mohou být položeny z cihel, z hotových speciálních větracích bloků (popsaných níže), namontovaných z plastových, kovových nebo keramických trubek. Průřez ventilačního kanálu nesmí být menší než 160 cm a výška – méně než 2 metry. Kanál specifikovaného minimálního průřezu ve výšce potrubí 3 metry poskytuje kapacitu asi 30 m / hod, což ve většině případů nestačí. Zvýšení produktivity je tedy řešeno montáží kanálů většího průřezu a (nebo) zvětšením jejich výšky.\nV soukromém domě není průměrná velikost počtu bodů, ze kterých je třeba čerpat kapotu, tak velká, proto je obvykle pro každou místnost vybaven samostatným větracím kanálem, aniž by byly kombinovány. Současně, bez ohledu na rozdíl v požadovaném výkonu, však musí mít všechny větrací trubky opouštějící jedno patro stejnou výšku, bez ohledu na to, kde se nacházejí na svazích střechy – to je nezbytné pro vytvoření přibližně stejného tahu ze všech místností.\nVentilační potrubí na střeše lze umístit samostatně nebo smontovat v blocích, ale jejich výška pro společnou podlahu by měla být stejná.\nVzhledem k tomu, že existuje přímá závislost výkonu ventilačních kanálů na jejich výšce, je nutné před stanovením jejich umístění v areálu stanovit i tento parametr. Je jasné, že záleží především na výšce budovy a výšce podkroví. Mimoto je také mimořádně důležité správné umístění koncového víčka větracího potrubí vzhledem k hřebenu střechy, povrchu střechy a dalším možným překážkám (například vertikální prodloužená stěna). Je důležité, aby kanál nespadl do zóny zpětné vody, protože to povede k významnému snížení tahu a neefektivnosti ventilace.\nÚplně správné umístění konců větracích kanálů (jejich minimální výška nad střechou) je znázorněno na následujícím obrázku:\nMinimální výška ventilačních kanálů nad povrchem střechy\n1 – pro ploché střechy a v rozích se sklonem menším než 12?\n2 – pro šikmé střechy, se vzdáleností až 1 metr od hřebene;\n3 – stejné, s více než 1 metr;\n4 – za přítomnosti svislé bariéry na boku.\nPokud je jasnost s větracím otvorem jasná, můžete přesně určit její výkon. To umožní správně vypočítat počet kanálů pro plnohodnotnou výměnu vzduchu, který byl dříve určen.\nNapříklad můžeme považovat za velmi výhodné při výstavbě a provozu větracích bloků lehkého betonového typu "Schiedel Vent". Jsou k dispozici v jednoduchém i vícekanálovém provedení, což umožňuje, aby byl výfukový systém co nejkompaktnější spojením několika místností s jedním stoupačem. Jejich hmotnost je malá: od 13 do 38 kg, v závislosti na počtu kanálů, a expandované hliněné betonové stěny vytvářejí přijatelnou úroveň tepelné izolace, která je důležitá pro udržení optimální trakce a zabránění kondenzaci.\nVentilační jednotky Schiedel Vent s pohodlným výkonem a dobrým výkonem s průřezem kanálu 120 × 170 mm (204 cm?).\nTyto bloky mají výšku 330 mm, což usnadňuje a urychluje instalaci vzduchovodů, jsou snadno skryty ve vnitřních stěnách a přepážkách domu. Průřez každého z kanálů je 120 × 170 mm, což činí 204 cm.\nVýkon těchto kanálů závisí na jejich výšce a teplotě v místnostech (s vnější průměrnou teplotou +12 ° C).\nTabulka standardního větracího výkonu (120 – 170 mm) v závislosti na pokojové teplotě a výšce větracího potrubí.\nVýška kanálu od výstupu ke špičce (metry) Teplota místnosti + 32 ° C + 25 С + 20 С + 16 С Odhadovaná kapacita (m / hod.) 254,0343,5634,1724,16 472,6758,5945,9632,5 685,0968,5653,7938. 03 894,1875,9459,5742,1210101,3281,6964,0845,31\nTakže pro určení výkonu potřebujete znát výšku kanálu a teplota v místnosti se obvykle rovná 20? С. Pro mezilehlé hodnoty výšky můžete použít metodu interpolace nebo vytvořit graf (v aplikaci Excel nebo dokonce jen na listu papíru). O to se však postaral i autor publikace – níže je rozvrh pro stanovené podmínky.\nGraf výkonu ventilačního kanálu "Schiedel Vent" na jeho výšku\nPředpokládejme, že zvláštnosti stavby vyžadují vztyčení ventilačních trubek o výšce 5,5 metru. Podle harmonogramu – takový kanál bude mít průměrný výkon asi 52 m? / Hod.\nZnát celkové množství potřebné ventilace vzduchu, je snadné určit, kolik kanálů bude požadováno, aby se plně vyrovnat s úkolem. V našem příkladu výpočtu: 272 m? / Hour / 52 = 5.23> je nutné zajistit instalaci 6 kanálů.\nA pak se tento počet kanálů jednoduše rozloží po celém areálu, kde by podle pravidel měly být větrací otvory. Současně se může ukázat, že pro některé prostory budou podle výsledků výpočtů vyžadovány dva nebo ještě více ventilačních kanálů vypočteného výkonu. Zde se projeví vícekanálové bloky jejich praktičnosti.\nOptimálním umístěním větracích kanálů jsou vnitřní stěny. Obvykle nejsou namontovány v tloušťce vnějších stěn, protože zde bude mnohem obtížnější dosáhnout správné tepelné izolace. Izolace vyžaduje průchod ventilačních trubek chladnými místnostmi (podkrovími), a pokud je to možné, je žádoucí izolovat prostor nad střechou až po špičku – z toho bude mít prospěch pouze účinnost větrání.\nPlastové trubky se používají jako ventilační kanály, které jsou zapuštěny do vnitřní stěny cihly.\nPlastové trubky se často používají jako ventilační kanály, které jsou uzavřeny v „pouzdru“ z cihel nebo v krycím boxu. Výkon těchto kanálů a jejich závislost na výšce lze snadno nalézt v tabulkách publikovaných v síti. U plastových trubek však bude více starostí o povětrnostních vlivech a kromě toho není vyloučen vliv statické elektřiny – prach se může držet na stěnách. Použití vlnitých trubek bez ohledu na materiál výroby s přirozeným větráním je však přísně vyloučeno.\nBez ohledu na to, jaký materiál se používá pro instalaci kanálů, měli byste pamatovat na tvrdé a rychlé pravidlo – horizontální sekce pro přirozené větrání jsou zcela nepřijatelné. Výjimkou může být ohyb v úhlu 30, aby se změnil směr. od svislé a ne delší než 1 metr.\nJak již bylo zmíněno, kuchyňský digestoř není doma přirozeným větráním a v ideálním případě vyžaduje samostatný kanál. Pokud to již není možné, je možné připojit odsávací digestoř k ventilačnímu potrubí, vždy nad sací mřížkou a pouze pomocí speciálního ventilu. Během provozu odsavače par dočasně překryje vývod a po vypnutí se automaticky otevře.\nV ideálním případě je pro odsávání vyžadován samostatný ventilační kanál. Výjimkou je kombinace s kuchyňskou ventilací, ale pomocí speciálního automatického ventilu\nMusím říci, že takové řešení není nejlepší. Během provozu kuchyňského digestoře se základní přirozené větrání místnosti stává nefunkčním, což často ovlivňuje chod celého systému.\nKdyž tedy shrnume, můžeme opět zdůraznit, že přirozené větrání soukromého domu je poměrně jednoduchá možnost, kterou lze realizovat samostatně bez výrazných nákladů na drahé vybavení. V takovém systému existuje spousta nevýhod a vy musíte buďto s ním vyrovnat, nebo podniknout určité kroky k optimalizaci efektivity a hospodárnosti.\nProto se doporučuje vybavit vstupní a výstupní ventilační kanály čidly, které reagují na změny teploty a vlhkosti v místnostech i venku. Je lepší používat mřížky s možností nastavení průtokové plochy – to umožní pravidelné vyvažování systému. Jednou ze zajímavých možností je využití zemního tepelného výměníku, kterým prochází přívodní vzduch v důsledku stabilní teploty pod mezí mrazu v zimě a v létě chlazený.\nSamostatná zařízení pro nucené větrání – ventilátory nebo dýchací přístroje mohou pomoci přirozenému větrání.\nPokud se systém plně nezabývá svými úkoly, zejména během letního tepla, jsou možná další vylepšení, například kombinace přirozeného a nuceného větrání. Pro tento účel mohou být místo vstupních ventilů instalovány kompaktní lokální ventilátory vybavené ventilátorem s malým výkonem, který zajistí garantovaný průtok vzduchu v požadovaných objemech. A jejich pokročilejší odrůdy, dýchací přístroje, budou také čistit a někdy zahřívat vstřikovaný vzduch.\nPodrobnější informace o podobných zařízeních a systémech optimalizace větrání budou uvedeny v dalších článcích této sekce našeho portálu.\nNa konci publikace je velmi informativní video lekce, která pravděpodobně pomůže odpovědět na otázky, které nebyly zcela pochopeny.\nVideo: problémy přirozeného větrání v soukromém domě\nPřirozené větrání v soukromém domě – účel, princip provozu, výpočet a etapy instalace


Omlazená pleť: Injekční lifting a chemický peeling | Slevomat.cz\nNabídku Omlazená pleť: Injekční lifting a chemický peeling mohou nakupovat pouze osoby starší 18 let.\nViditelně omlazená pleť ve dvou ošetřeních: Injekční lifting a chemický peeling\nVstupní konzultace, informovaný souhlas\nChemický peeling MANDELAGE (obličej)\nTest na případnou přecitlivělost na preparát\nCeloobličejová injekční aplikace kyseliny hyaluronové (Medicontur)\nZávěrečná kolagenová kapsle\nRezervace: Termín si domluvte předem na tel. 774 195 336 nebo 737 074 227, Po–Pá 10–15 hod. Pokud\nPři rezervaci nahlaste kód voucheru a název akce.\nZměna nebo storno rezervovaného termínu nejpozději dva dny před plánovaným výkonem, a to telefonicky na tel. 774 195 336 nebo SMS, jinak voucher propadá.\nvěk pod 18 den v den zákroku\nHIV, Hepatitis, AIDS\nexém a jené podobné projevy v místě aplikace\nmenzes (relativní kontraidikace - vysoké riziko tvorby modřin a větší bolestivost zákroku)\nV Body&Face clinique se snaží o to, aby vám nabízeli jen ta nejúčinnější ošetření. Výsledky musí být viditelné, protože jen tak budete se zákrokem spokojeni. Ale i v estetice je to podobně jako se cvičením, jednou to prostě nestačí. Proto vám nyní nabízí kombinované ošetření pleti, jehož výsledkem bude viditelně omlazená pleť během dvou návštěv kliniky.\nSi spolu popovídáte o tom, co vás trápí, seznámíte se s průběhem ošetření a poté bude nanesen chemický peeling. Ten má na pleť přímo úžasné účinky a neměl by chybět v kosmetickém portfoliu žádné ženy. Ošetření bude trvat asi 45 minut, není bolestivé ani nepříjemné a ihned po jeho skočení se budete moci věnovat vašemu běžnému dennímu režimu.\nDruhá návštěva proběhne cca po jednom týdnu až 10ti dnech od nanesení chemického peelingu, bude aplikována tzv. injekční mezoterapie, resp. injekční aplikace kyseliny hyaluronové, a to do celé plochy obličeje. Pleť bude ještě mírně otevřená po chemickém peelingu a mezoterapie bude mít lepší účinek. Ještě před tím vám v salonu provedou test, zda nemáte přecitlivělost na některou ze složek preparátu. Nemáte se čeho obávat, mají k dispozici několik druhů preparátů a pokud vám nesedne jeden, jistě bude vyhovovat druhý. V preparátech je kromě hyaluronu obsaženo dalších 57 účinných látek (kolagen, vitaminy, peptidy, minerály apod.) proto je vždy lepší test udělat. Ošetření trvá přibližně 35 minut.\nPo injekční aplikaci (ručně, nikoli válečkem nebo perem) dermatoteraputka nanese obličejový zábal, který obsahuje koncentrovaný hyaluron. ten vaši pleť zklidní a vyživí. Závěrem ošetření je kolagenová kapsle. Poslední fáze ošetření trvá přibližně 25 minut.\nzmírnění případných projevů akné\nMezopeel 3 500 Kč


Lidé nemohou za mléko v krabici, odmítá Kubera peníze za odpad. Není sám - iDNES.cz\n7. května 2012 9:48, aktualizováno 9:48\nLidé poplatky za svoz odpadu často neplatí. Ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA\n"Vše zůstane při starém. Naopak, přibudou bionádoby a duonádoby, aby v našem městě bylo co nejméně velkých nevzhledných kontejnerů na tříděný odpad. Kdo chce, ať si poplatek klidně zvýší, ale tisícikoruna? To jsou pro čtyřčlennou rodinu čtyři tisíce, a to už nejsou žádné malé peníze," říká teplický primátor a senátor Jaroslav Kubera.\nOd ledna 2013 mohou obce a města zdražit odvoz odpadků z 500 korun na 1 000 korun.\nRadnice v Ústeckém kraji se zdražit většinou nechystají, uvažují o něm jen v Děčíně a Chomutově.\nNaopak v Teplicích a v Mostě ani příští rok obyvatelé za popelnice nezaplatí ani korunu, neplatí ani nyní.\nPodle něj to nejsou obyvatelé, kdo vytváří nejvíc odpadu. "Původcem odpadu není občan, ale obec. Lidé nemohou za to, že si musí koupit mléko v krabici, protože ve vratných lahvích se už neprodává. A tak je to se vším. Komunální odpad je relativně malá část toho, co radnice musí uklízet. Listí, smetí z ulic a chodníků... Většina komunálního odpadu není od občanů," tvrdí Kubera.\nHodlá proto prosadit, aby lidé za odpad neplatili nikde. "Starostové mne nebudou mít rádi, ale lidé jsou už daněmi zatíženi natolik, že je už víc nechceme drásat. Třeba daň z nemovitosti by se nově měla vypočítávat z hodnoty domu. Jak 18 nebo 20 tisíc zaplatí stará paní, která platila dva a v domečku bydlí, protože je to levnější než v paneláku? Prostě na to mít nebude a touto daní vláda začne vyrábět bezdomovce ve velkém," míní Kubera.\nŘešení vidí v zavedení jedné komunální daně, která by poplatky za odpad nahradila. Ubyla by podle něj administrativa nebo vymáhání dluhů. "Dnes za odpad lidé dluží půl miliardy, po zvýšení to bude miliarda. A úředníci ji stejně od neplatičů nevyberou," míní Kubera.\nPlatit za odpad nebudou ani obyvatelé Mostu, kde vítězné hnutí Severočeši.cz před volbami lidem slíbilo, že za odvoz popelnic platit nebudou.\nDubí chtělo poplatek vrátit, ale obává se neplatičů\nZa odpad od loňska neplatí také lidé v Dubí. Radnice už ale zvažovala, že se k poplatku od června vrátí. Uvažovala o 600 korunách ročně. "Platit tisícikorunu je tady na chudém severu Čech úplný nesmysl," míní Pípal.\nDubí ale nyní se zaváděním poplatků váhá. "Když poplatek nařídíte a lidé nezaplatí, dostanete se do problémů. Vymáhání malých částek je těžké a drahé. Ve finále na to doplatí jen ti slušní. Proto máme velké dilema," řekl starosta Dubí na Teplicku Petr Pípal.\nPři šestisetkorunovém poplatku by Dubí mohlo získat 2,5 až 3 miliony korun, polovina sumy by ale padla na jejich výběr.\n"Peníze od lidí, kteří si ze zákona nic nedělají, nevymůžete nikdy," přibližuje Pípal. V Dubí by podle něj bylo nevymahatelných minimálně tisíc pohledávek. Protože by pak náklady na exekuci musela zaplatit obec, stál by ji takový pokus 8 tisíc korun. "Krát tisíc, to je 8 milionů a rázem bychom se dostali do dluhů," dodal Pípal.\nO zdražování uvažuje Děčín a Chomutov\nTo je také důvod, proč se radnice v Ústeckém kraji nehrnou ani do zdražování poplatků za odpad. Například ve stotisícovém Ústí dluží za svoz 14 tisíc lidí. Ústečané za odpad neplatili dva roky, loni ale zastupitelstvo poplatky opět zavedlo. Lidé nyní platí pětistovku, o zdražení však magistrát zatím neuvažuje.\n"Ta možnost tu je, přesto nyní neuvažujeme o tom, že bychom to udělali," poznamenal primátor Vít Mandík.\nV Chomutově zastupitelé o výši poplatku rozhodnou až v listopadu nebo prosinci. "S teoretickou výší sazby pracujeme a analyzujeme její dopady. V žádném případě nechceme uplatnit maximální sazbu," uvádí mluvčí radnice Tomáš Branda.\nDěčínský magistrát stojí ročně likvidace odpadu více než 20 milionů korun. Každý desátý obyvatel neplatí, městské pokladně tak dluží 17,6 milionu korun. "Proto o zvýšení poplatku uvažujeme, pomohlo by to s financováním této služby," přiblížila mluvčí magistrátu Markéta Lakomá.\nPodle předběžného propočtu by mohl Děčín zvýšit sazbu zhruba o 180 korun na osobu a rok. Díky tomu by mohlo do kasy magistrátu přitéci navíc zhruba 6 až 7 milionů korun.\nAutoři: Andrea Angermannová, Lucie Chlebná\nTémata: Dluh, Chomutov, Most, starosta, Teplice, Ústecký kraj, Bezdomovec, Daň z nemovitosti, Dubí, Exekuce, Jaroslav Kubera, Teplicko, Vít Mandík\nV registru dlužníků je spousta lidí, kteří neplatili za svoz odpadu. Dohromady Češi dluží 500 milionů korun. Poslanci...\nZa odvoz odpadků si připlatíme. Poplatek vzroste na tisícovku za rok\nRodiny musí ve svém rozpočtu počítat s dalším výdajem navíc. Za odvoz odpadků budou totiž moci obce od příštího roku...\nOdvoz odpadů zdražíme, ale ne příliš, plánuje pět bývalých okresních měst Olomouckého kraje. Dosud je maximální sazba...\nRadnice v Dubí na Teplicku zvažovala, že kvůli hospodářské krizi a špatnému financování obcí opět zavede poplatky za...\nLidé si stěžovali, že platí moc za odpad. Louny jim spočítaly, že ne\nObyvatelé Loun si stěžovali, že platí příliš velké částky za popelnice. Aby je radnice přesvědčila, že to není pravda,...


VANNUCCI RIMINI - Rimini, Itálie\n4hvězdičkové hotely (1618)\n3hvězdičkové hotely (4090)\nVia Gabriele D'Annunzio 8, Rimini, Itálie\n3-hvězdičkový Hotel Vannucci je umístěn sotva 1.8 km od Muzeum Federica Felliniho, Marina Centro a Fiabilandia. Postavený v roce 1987 a přestavěný v roce 2011, atraktivní hotel je jedinečnou kombinací architektury ve francouzském stylu a moderního vybavení.\nSkvělé umístění činí amfiteátr a chrám snadno dostupnými. Centrum města je 3 km od hotelu.\nHotel Vannucci nabízí 32 pokojů vybavených topením, bezdrátovým připojením, malým sejfem, TV a soukromým balkónem, které zajistí pohodlný pobyt ve městě Rimini. V nabídce jsou en suite koupelny, které mají vanu, sprchu a fén.\nDobrá kontinentální snídaně se podává v jídelně. Moderní restaurace nabízí vynikající pokrmy. Da Lele a Ristorante Pinela servíruje širokou škálu jídel a nachází se v přímořské oblasti.\nHotel Vannucci je ve vzdálenosti 10 minut jízdy na letiště Miramare.\nHostům je k dispozici pronájem kol v hotelu Hotel Vannucci k objevování města Rimini.


Závody dračích lodí 2011 | Šroubek - obchod se spojovacím materiálem\nTřetí ročník závodu - Čínské lodě s hlavami draků se proháněly v sobotu 7.5.2011 po Labi v ústecké čtvrti Vaňov.\nNa programu zde byl již 3. ročník závodu dračích lodí – Den Labe, který v roce 2010 přilákal přes tisícovku natěšených diváků.\nNa startu se tentokrát objeví třicet posádek ze sportovních oddílů, firem (ŠROUBEK s.r.o.), škol nebo třeba kamarádů z restaurací. O závod byl tradičně velký zájem, již po pár dnech byla zaplněna všechna místa. „V každé lodi je dvacet lidí za pádlem a jeden bubeník. Kormidelníky dodáváme svoje. Závodů se tedy zúčastní na 630 startujících,“ říká předseda pořádajícího oddílu Jan Přibyl.\nNež se posádky probojují do závodu o konečné pořadí, musí absolvovat nejméně tři jízdy na čtvrtkilometrové trati. Prvenství z předchozích dvou ročníků obhajuje posádka „Cákalů“. Součástí závodu je i letos soutěž o nejúžasnějšího bubeníka.\nPro účastníky závodu a všechny diváky je připraven i doprovodný program. Chybět nebude soutěž na veslařském trenažéru o ceny, pro děti jsou připraveny trampolíny, prolézačky a skluzavky. K vidění bude i unikátní ukázka jízdy nevidomých a handicapovaných veslařů a ukázkové jízdy malých veslařů a kajakářů. K projížďkám bude připravena výletní loď Marie a zájemci si mohou sami zaveslovat na historické veslařské lodi.\nPořadatel závodu, kterým jsou oddíly kanoistiky a veslování\nTJ Chemička, spolu s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem připravil posílení linky číslo 15. Ráno mezi 8. - 10. hodinou s odjezdem od stanice Divadlo a mezi 16. - 17. hodinou zpět z Vaňova.\nVíce informací o závodu dračích lodí najdete na webových stránkách: www.dracilode-usti.cz


Základní škola a Základní škola speciální | Dětský domov, ZŠ a SŠ, Žatec\nÚvod > Základní a střední škola > Základní škola a Základní škola speciální\nJsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem základní školy. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu "PORADÍM SI". ŠVP je koncipován tak, aby i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, za podpory speciálně pedagogických vzdělávacích metod, mohli dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit. Pro vzdělávání vytváří optimální podmínky, které formují kladný vztah žáka ke vzdělávání, především přátelskou atmosférou ve škole a pracovním klimatem, které podněcuje zájem žáků o školu. Minimalizuje obavu z případných neúspěchů a usiluje o dosažení základního vzdělání v rámci možností žáků.\nNa prvním stupni především v 1. období (1. – 3. ročník) je vzdělávání přizpůsobeno psychickým, fyzickým a sociálním možnostem žáků. Je zaměřeno na pozvolný a postupný přechod z rodinné péče nebo z předškolního vzdělávání. Individuální přístup ke každému žákovi zohledňuje rozdílnost rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovní výsledky. Hlavním úkolem je adaptace žáků na nové prostředí, vytváření sociálních návyků.\nVe druhém období (4. a 5. ročník) prvního stupně si žáci upevňují sociální návyky a adaptují se na nový styl práce, který je zaměřen na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností\na návyků, který žáci využijí na druhém stupni základní školy.\nDruhý stupeň (6. – 9. ročník) je zaměřen na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života\na budoucího profesního uplatnění. Prioritou je rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a především vytváření praktických dovedností. Důraz v učebním plánu je kladen na oblasti člověk a svět práce.\nZákladní vzdělávání je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Zajišťuje, aby se každý žák prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjel a dosahoval svého osobního maxima.


Němec webdesign, Moravskoslezský kraj, Detail firmy | remeslasluzby.cz\nOSVČ: Němec webdesign\nŽivnostenský list Tvorba webových stránek\tMoravskoslezský kraj 20.10.2016 778x\nZabývám se tvorbou a redesignem webových stránek a elektronických obchodů. Nabízím grafické návrhy, loga a vizitky. Vytvářím nové webové stránky i e-shopy. V případě zájmu o mé služby poskytuji vytvoření grafického návrhu nového webu zdarma.\nNěmec webdesign (1/0)\nAdresa: Opavská 144, 74719, Bohuslavice, Česká republika


Svitavy dnes slaví 765 let | svitavy.cz\nÚvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Svitavy dnes slaví 765 let\nSvitavy dnes slaví 765 let\nSkutečná historie města se začala psát v polovině 12. století. Olomoucký biskup Jindřich Zdík přivedl do Litomyšle řád premonstrátů, který začal osídlovat pohraniční hvozd mezi Čechami a Moravou. Na levém břehu řeky Svitavy vysadili osadu Starou Svitavu s kostelem sv. Jiljí a farou.\nO století později, roku 1250, se území kolem Staré Svitavy dostalo do vlivu olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu (†1281). Tento přítel krále Přemysla Otakara II. obratně kolonizoval moravská území a do království přivedl německy mluvící osadníky.\nO Svitavy se tak rozhořel spor, který byl vyřešen 6. listopadu roku 1256 smírčí listinou, která je pokládána za zakládací listinu Svitav.\nSmírčí listina, která je pravděpodobně dobové falzum, připomíná město Novou Svitavu na pravém břehu řeky. Město vzniklo podél komunikace a do vínku dostalo městská práva podle německého vzoru. Středobodem se stal nový farní kostel Navštívení Panny Marie. Litomyšlským premonstrátům zůstaly požitky z města s právem obsazovat zdejší faru.\nÚryvek je z knihy „Labyrint svitavských příběhů aneb co v učebnicích dějepisu nenajdete“ od Radoslava Fikejze, kterou si můžete stáhnout v příloze a ponořit se do dalších zajímavých příběhů týkajících se našeho města.\nA co by to byly narozeniny bez dárku...\nMáme pro vás na našem facebookovém profilu rychlou soutěž o ceny. Kdo nám tam nejlépe / nejzábavněji / nejoriginálněji vysvětlí, co znázorňuje grafika, která je na obrázku - má u nás DÁREK! Těšit se můžete na krásnou knihu fotografií Svitavské imprese a další drobnosti. V pátek 12. listopadu vybereme 5 výherců.


Pomáháme - Elektro-Obojky.cz ®\nSpolečně s Vámi pomáháme nakrmit psy v útulcích po celé ČR. Za mřížemi kotců koukají smutné psí oči. Jedny vedle druhých. Kapacita útulků je totiž na hraně a obsazeny jsou téměř všechny boxy. Opuštění pejskové trpělivě a smutně čekají na svůj nový domov. Někdy i několik let. A lidé v útulku dělají, co mohou, aby jim čekání zpříjemnili. Často přitom jejich síly a možnosti jen tak tak stačí na zajištění základních potřeb – například jídla pro pejsky. Bez příspěvku zvenčí by to nešlo. Také díky Vaší pomoci mohou pejskové každý den dostat svoji porci granulí.\nDěkujeme Vám, že nezůstáváte lhostejnými a pomáháte s námi!\nTomáš Mráz, Jednatel společnosti\nRádi byste podpořili opuštěné pejsky v útulku? Brání Vám v tom čas, peníze, vzdálenost či cokoliv jiného? Nevadí. Právě proto jsme se rozhodli, že spojíme síly a podpoříme je společně s Vámi. Žádné DMS, ani peníze.. ale reálná pomoc v podobě krmiva. Podpořte s námi opuštěné pejsky v útulcích. Nebuďte k nim lhostejní a pomozte třeba jen obyčejnou konzervou nebo pytlem granulí. Připravili jsme u nás na webu sekci "podpořte útulek" kde můžete zakoupit produkty za naše nákupní ceny, bez jakékoliv marže. Zakoupené zboží označíme štítkem s Vaším jménem, vše nafotíme, pošleme Vám na email, a také to zveřejníme na našem Facebooku. Až toho bude více, osobně to odvezeme!\nNaše poslední akce\nÚtulek Bouchalka s kapacitou 140 kotců a z toho více jak 110 kotců obsazených. Pejsci jak velkých, tak malých plemen. Se spotřebou cca 80 kg granulí na den je opravdu nemožné fungovat bez Vaší pomoci. Znovu Vás tedy prosíme, pomáhejte těm kteří to potřebují! Útulek Bouchalka je vděčný jak za granule, konzervy, obojky, tak deky atď.. Každý z nich si zaslouží svůj domov a svého pána!\nDěkujeme všem, kteří přispěli !!!\nTomáš Mráz - Jednatel společnosti


Muži ztratili doma všechny tři body - FK Borek\nFK Borek - Dříteň B 1:3 (1:2)\nMuži ztratili doma všechny tři body\nVivaldynu - 15.09.2008\nVětší důraz v koncovce předvedli hosté z Dřítně a tak si odvážejí z Borku tři body. Domácí se sice v úvodu dostali do vedení, ale hosté dovršili obrat ještě před přestávkou, v druhé půli přidali ještě jednu branku a přestože se borečtí nutili do koncovky a v závěru si vypracovali i slibné šance Dříteň nakonec dvougólový náskok udržela.\nVelká zima a významné otazníky v sestavě domácích ? to byly hlavní atributy dalšího mistrovského zápasu třetí třídy, hraném na Boreckém stadionu. Pro zranění nemohl nastoupit gólman Kubíček, a tak ho musel zaskočit na neobvyklém postu předstoper Valenta. Absentoval také Radouch, ne zcela zdravotně stoprocentní pak nastupovali Jordán a Müller. Proto se na lavici opět připravil hrající trenér Dvořák a duo dorostenců David Janíček a Jaroslav Marhoun.\nDřítěň B byť měla být papírově slabší přijela s dobře kondičně i takticky připraveným týmem a v podstatě od samotného začátku předváděla, že dnes si bude chtít nějaký bod odvést. Hned první útočná snaha se proměnila v šanci. Jednoduchý dlouhý nákop borecká obrana podběhla a k míči se dostal hostující útočník, vše musel hasit pohotovým zákrokem Valenta, byť v konečném důsledku s pomocí obránců. Nákopy za obranu domácích se však staly pro celou první půli a v podstatě po celý zápas účinnou zbraní hostů.\nPřesto, gólově podařenější vstup do zápasu měli domácí. Úvodní branku zařídil střelecky agilní Tengl. Aktivním napadání rozehrávky soupeře se dostal k míči a samostatnému brejku, který s přehledem zakončil střelou podél bezmocného gólmana. Borek takovýto průběh ?nakopl?, v zápětí se po hezké kolmici Slezáka dostal do samostatného brejku Müller, bohužel míč si posunul mimo střelecký úhel, zakončení tak nebylo příliš nebezpečné. Z levé strany se podobným pokusem prezentoval Petr, střelou však minul branku hostí. Ti odpověděli více než efektivně. V rozmezí necelých deseti minut dvěma trefami otočili výsledek. Nejprve povedenou střelou z otočky, na hranici velkého vápna, které předcházelo nedůrazné napadání centrujícího hráče u pomezní lajny. Druhému zásahu předcházela již avizovaná dřítěnská rozehra. Dlouhý nákop za obranu a faul na o míč bojujícího útočníka. Po zahrání standardní situace míč přistál na hlavě nezcela důsledně pokrytého hráče hostů, který jej poslal přes vybíhajícího Valentu do sítě. Hosté mohli přidat ještě třetí branku, po další hezky zahrané standartce. Tentokrát však přímou střelu na bránu zastavilo břevno.\nDo druhé půle vlétl Borek dvěma dobrými gólovými pokusy. Prakticky hned po rozehře vyslal střední záložník Slezák do brejku nabíhajícího Müllera, ten se k míči dostal po zaváhání hostující obrany, bohužel střelou z bezprostřední blízkosti brány hostů trefil pouze gólmana. Ani ne minutu na to se po hezké souhře na levé straně dostal k míči, centrovanému na hranici velkého vápna Dvořák. Svižná střela však skončila mimo branku, těsně vedle levé tyče.\nTrest za neproměněné šance byl poměrně krutý, po opakovaném odkopu se hostům podařilo míč dostat opět za vysunutou obranu domácích a brejk, který následoval skončil třetí brankou.\nBorek se v druhé půli snažil více tlačit do útoku, ale hosté trpělivě a důsledně bránily od půle hřiště svůj dvougólový náskok. Domácí se prakticky po celý zbytek poločasu nedostali k větší gólové příležitosti. Na druhé straně hosté stále hrozili brejkem. Když pak kontaktní branku nepřinesla ani hezká souhra mezi Tenglem a dorosteneckým útočníkem Marhounem, první centroval, druhý po náběhu zprava zakončoval pouze do tyče, uhájili hosté poměrně v klidu vedení až do samotného konce.\nBorek zakončil sérii zápasů s papírově slabšími soupeři prohrou na domácí půdě a s celkovým počtem 5ti bodů se opět trochu ?namočil?. Uvidíme co přinesou zápasy s papírovými favority a zda Borek bude schopen své bodové konto trochu vylepšit. V současné chvíli je to těžké odhadnout.


Dopad na zdravotní stav po havárii v Černobylu | uLékaře.cz\nuLékaře.cz Poradna lékaře Dopad na zdravotní stav po havárii v Černobylu\nPraktické lékařství Bibi 27.4.2016\nMám dotaz, který se týká mého zdravotního stavu. Vše se dá říci, že začalo po jaderné havárii v Černobylu,alespoň tak to vnímám já.\nBylo mi tehdy 5 let a v té době, když se to stalo, tak jsme byli na dovolené na Slovensku, tedy blíže k tomu výbuchu v Černobylu. Jedna paní, co tam byla s námi, byla v pokročilém stupni těhotenství. Lékaři ji ovšem následně ihned doporučili ukončení těhotenství, dítě bylo mrtvé.\nA teď k mým potížím. Nevím odkud začít, mám toho více než dost. Psychické onemocnění, poruchu metabolismu Mg, prodělané 2 potraty v prvním trimestru, velmi nízký TK (90/60), celodenní spavost a ospalost (10 -12 h), porucha funkce šž(hypofunkce), alergie na prach a roztoče. V současné době jsem pod dohledem lékařů,zaléčena. Užívám denně léky a docházím do ambulance 2krát týdně na injekce magnesia i.v.,\npodle potřeby a psychického stavu na injekce Apaurinu i.m. Trápí mě ale, že je to takhle už od roku 2013 skoro stejné, jsem vlastně,, jen,, zaléčena.\nChtěla bych se Vás zeptat, má tento můj zdravotní stav souvislost s havárií, která se stala v Černobylu?\nMoc mě to trápí a tíží. Chci miminko, ale mám zatím strach po těch samovolnému potrácení. Od toho se mi pak rozběhly další zdravotní již výše zmíněné potíže. Vždy, co si pamatuji, jsem byla melancholická a bojácná,ale tady to, co teď prožívám, to je velmi špatné.. Co může být tou příčinou? Velikou oporou je mi můj manžel, v něm mám otevřenou náruč. Chtěla bych ale do budoucna, aby se můj stav zlepšil... Myslíte, že dobrá prognóza v mém případě by mohla být ?\nPředem Vám velmi děkuji za odpověď a přeji krásný den.\nDobrý den Bibi, Vaše obtíže spatřuji spíše psychosomatického rázu, dopad Černobylu je velmi sporný, a navíc problémy tím řešit nelze. Spíše bych volila cestu psychoterapie, probrat, proč se obtíže objevily, kdy byl začátek a jak to souvisé s Vaším nynejším stavem. Také píšete, že plánujete miminko, možná máte velké obavy, strach z nezdaru apod. Psychoterapie by byla na tomto místě vhodná, jako doplnění léků, které Vás jak správn píšete "zaléčují", je však nutné pátrat po příčině, která bude zakořeněna někde v minulosti. Hezký den a hodně úspěchů.


Video na téma lea de mae - Red Porno - Dlouhá porno videa ke shlédnutí zdarma\nSledovat lea de mae videa na Red Porno - Dlouhá porno videa ke shlédnutí zdarma. České pornoherečky Monica Sweetheart a Lea de Mae kouří čuráka. Tagy: Lea De Angel Dark a Lea De Mae s táborníkem ve skupinovém sexu. Tagy: Anál. Lea da mae nahatý holky -. Byla bronzová na mistrovství Evropy a začalo se o ní hodně mluvit jako o skokanské domaci videa www sally cz. Vysledky vyhledávaní na dotaz: lea de mae porn. Nalezeno: vysledků. V databázi máme víc jak videí ke spuštění ihned. freies-netz-sued.net\nVysledky vyhledávaní na dotaz: lea de mae porn. Nalezeno: vysledků. V databázi máme víc jak videí ke spuštění ihned. freies-netz-sued.net Vysledky vyhledávaní na dotaz: lea da mae. Nalezeno: vysledků. V databázi máme víc jak videí ke spuštění ihned. Denně nová videa. Vysledky vyhledávaní na dotaz: lea de mae.\nLea De Mae vlastním jménem Andrea Absolonová byla velice úspěšnou sportovkyní. V disciplíně skok z desetimetrové věže do vody se stala několikanásobnou. Povolání: Pornoherečka, Pornoherečka. Věk: 41 let. Datum narození: Místo narození: Praha, Česká republika. Výška: cm. Vysledky vyhledávaní na dotaz: lea de mae. Nalezeno: vysledků. V databázi máme víc jak videí ke spuštění ihned. Denně nová videa.\nČeské pornoherečky Monica Sweetheart a Lea de Mae kouří čuráka. Tagy: Lea De Angel Dark a Lea De Mae s táborníkem ve skupinovém sexu. Tagy: Anál. Vysledky vyhledávaní na dotaz: lea da mae. Nalezeno: vysledků. V databázi máme víc jak videí ke spuštění ihned.\nDenně nová videa. Kompletní soulož zažije česká pornoherečka Lea De Mae. Lea De Mae pustí čuráka do své pusinky, své kundičky i svého análku.\nLifestylový magazín se zaměřením na svět celebrit, životní styl, zprávy z domova i ze světa, sport a zábavu. Lea De Mae pustí čuráka do své pusinky, své kundičky i svého análku.\nCopyright © Dlouhá-videa. Jenže štěstí zamilované dvojice nemělo dlouhého trvání.


AzurA AZ-FP10 kuchyňský robot 10v1, 2l, 800W - miXton\nDomů / Spotřebiče / Kuchyňské roboty / AzurA AZ-FP10 kuchyňský robot 10v1, 2l, 800W\nSáčky Electrolux S-Bag E201SM Classic Long Performance, 12ks 479 Kč\nValueline VLPLASMABALL10 - plazma koule 20 cm 599 Kč\nAzurA AZ-FP10 kuchyňský robot 10v1, 2l, 800W\n1 289 Kč –11 % 1 141 Kč\nAzurA kuchyňský robot vybavený 10 funkcemi je tím nejlepším pomocníkem do každé kuchyně. Sekání masa, krájení zeleniny, mixování ovoce a mletí výživných oříšků představují jen několik z široké škály možností, které tento multifunkční přístroj nabízí. Např. s funkcí odšťavňovače si připravíte lahodné koktejly, šťávy nebo smoothie. Díky výkonnému motoru a míchací nádobě s velkým objemem zvládne kuchyňský robot AzuraA i ty nejnáročnější úlohy.\nAzurA kuchyňský robot vybavený 10 funkcemi je tím nejlepším pomocníkem do každé kuchyně. Sekání masa, krájení zeleniny, mixování ovoce a mletí výživných oříšků představují jen několik z široké škály možností, které tento multifunkční přístroj nabízí. Např. s funkcí odšťavňovače si připravíte lahodné koktejly, šťávy nebo smoothie.\nDíky výkonnému motoru a míchací nádobě s velkým objemem zvládne kuchyňský robot AzuraA i ty nejnáročnější úlohy.\nTento kuchyňský robot se snadno instaluje, snadno používá i snadno čistí. Pomáhá šetřit drahocenný čas u kuchyňské linky při přípravě vaší domácí kuchyně. Od teď už může být šéfkuchařem každý!\n• Dokonale všestranný, s 10 funkcemi v jednom přístroji\n• Výkonný 800 W motor zvládne nejrůznější druhy přísad a velikosti porcí\n• 2 nastavení rychlosti a funkce pulzování zajistí za všech okolností dobrou kvalitu i chuť\n• 2 l míchací mísa s velkým objemem pro jídla pro celou rodinu\n• 1,75 l odšťavňovací nádoba\n• Zcela odnímatelné součásti; snadné čištění\n1x odšťavňovací nádoba\n1x sekací čepel\n1x čepel mixéru\n1x držák čepele\n1x krájecí čepel\n1x čepel julienne\n1x řezací čepel na hranolky\n1x emulgační kotouč\n1x dvojitá metla


Chorvatsko ostrovy, chorvatské ostrovy | NOVALJA\nChorvatsko 2018Apartmány Chorvatsko, hotelyDovolená na ostrovech\nVyzkoušejte chorvatské ostrovy!\nKaždý rok navštíví chorvatské pobřeží statisíce českých a slovenských turistů. Do Chorvatska je lákají krásné oblázkové a písečné pláže a průzračné Jadranské moře. Mnoho turistů se vrací na tradiční destinace na pevnině, stále větší oblibě se ale těší také chorvatské ostrovy. Rozhodnete-li se pro Chorvatsko, ostrovy pro Vás mohou být zajímavou alternativou jak strávit letní dovolenou. Věřili byste, že cesta na chorvatské ostrovy Brač nebo Šoltu může být dokonce kratší než na Makarskou riviéru? Už ve Splitu vystoupíte z auta a pak už se jen můžete kochat výhledy z trajektu. Pojďme se podívat, co Vám chorvatské ostrovy mohou nabídnout...\nPoznejte chorvatské ostrovy\nNěkteří turisté se každý rok vracejí pravidelně na stejné místo, často do stejného domu či dokonce i apartmánu. Po letech se zde znají s domácími a cítí se jako doma. Naproti tomu je mnoho těch, kteří rádi poznávají nová místa. Pokud také rádi objevujete, máme pro Vás doporučení - vyzkoušejte chorvatské ostrovy!\nChorvatské ostrovy jsou dostupné\nMezi návštěvníky se často vyskytuje názor, že chorvatské ostrovy jsou méně dostupné než tradiční letoviska na pevnině. My jsme ale přesvědčeni, že tomu tak není. Na některé chorvatské ostrovy se z pevniny dostanete přes most. Aktuálně vede most na ostrovy Pag a Krk. Mezi další chorvatské ostrovy spojené s pevninou mostem patří malý ostrov Murter. Chorvatské ostrovy jsou dnes již velmi dobře spojeny s pevninou pravidelnými trajektovými linkami. Na ostrov Pag jezdí během letní sezóny (tj. od června do konce září) trajekt, a to nonstop, téměř kyvadlově. Trvá to jen 15 minut. Ubytování na ostrově Pag nabízíme na stránce Pag ubytování - západní část nebo na stránce Pag ubytování - východní část.\nNa ostrov Pag se z pevniny dostanete také 340 m dlouhým mostem.\nChorvatské ostrovy Brač, Hvar i Šolta jsou s pevninou dobře spojeny pravidelnými trajektovými linkami.\nJakmile se s autem nalodíte na trajekt, můžete relaxovat nebo se kochat výhledy z paluby trajektu.\nChorvatsko – ostrovy Kvarnerského zálivu\nStále větší oblibě se těší ostrovy ležící na severu chorvatského Jadranu – v tzv. Kvarnerském zálivu. Mezi turisticky nejzajímavější ostrovy Kvarneru patří Cres, Krk, Rab a částečně také Pag. Zatímco ostrovy Krk a Pag jsou s pevninou spojeny jak mostem, tak trajektovou linkou, na Cres a ostrov Rab se dostanete pouze trajektem. Trajekt na Rab provozuje společnost Rapska plovidba a plavba trvá jen asi 15 minut. Trajektovou dopravu na ostatní chorvatské ostrovy zajišťuje společnost Jadrolinija.\nChorvatsko – ostrovy Střední Dalmácie\nChcete-li navštívit Chorvatsko, ostrovy Střední Dalmácie by neměly ujít Vaší pozornosti. Do této skupiny patří chorvatské ostrovy Brač, Hvar, Šolta a vzdálený Vis.\nCesta na chorvatské ostrovy – Brač a Šolta\nNejvětším ostrovem Střední Dalmácie je Brač. Právě Brač se mezi chorvatskými ostrovy těší u turistů největší oblibě. Už tento fakt svědčí o tom, že je tento chorvatský ostrov snadno dosažitelný. Asi nikdo by nezpochybňoval dobrou dostupnost na Makarskou riviéru – nejvyhlášenější turistickou oblast chorvatského pobřeží. Cesta autem z Brna do letoviska Tučepi – centra Makarské riviéry – je dlouhá bezmála 1000 km a časově Vám zabere přibližně 11,5 hodiny.\nAni cesta na ostrovy Brač či Šoltu však netrvá déle, naopak - pro řidiče automobilu je méně náročná! Autem se dopravíte do Splitu - cesta z Brna do Splitu přes Rakousko je dlouhá 890 km a trvá přibližně 10 hodin. Ve Splitu se nalodíte na trajekt a za 50 minut jste v Supetaru na Brači. Do oblíbeného letoviska Postira je to pak už jen 10 km. Trajekt do Supetaru vyplouvá ze Splitu 14x denně. Letovisko Sumartin na ostrově Brač je dostupné i trajektem z města Makarska. Trajekt do Sumartinu pluje hodinu.\nCesta trajektem ze Splitu do přístavu Rogač na ostrově Šolta trvá o 10 minut déle, tedy 60 minut. A ke krásným plážím ve Stomorske je to pak jen 12 km. Trajekt ze Splitu do Rogače na Šoltě vyplouvá 5x denně.\nCesta na Brač a Šoltu – náklady\nPodívejme se, kolik zaplatíte na dálničních poplatcích a trajektu na ostrov Brač či Šoltu v jednom směru:\nDálniční poplatky Chorvatsko (dálniční výjezd Dugopolje): 229 HRK\nTrajekt Split – Supetar nebo Rogač (osobní auto + 2 dospělí + 2 děti 3-12 let): 160 + 2x 33 + 2x 16,5 = 259 HRK\nUbytování Brač a Šolta\nPostira - Brač Milna - Brač Bol - Brač Stomorska - Šolta\nProhlédněte si celkový přehled ubytování na ostrově Brač.\nCesta na chorvatské ostrovy – Hvar\nChorvatská Madeira, levandulový ostrov, slunečný ostrov – to vše jsou synonyma pro chorvatský ostrov Hvar. Víte o tom, že největší počet slunečných dní v roce je právě na Hvaru? Je to tedy ideální místo pro dovolenou i mimo hlavní turistickou sezónu (tj. červenec a srpen).\nHvar si zamiluje každý, kdo si chce vychutnat soukromí na pláži. Právě členité pobřeží Hvaru ukrývá mnoho liduprázdných zátok. V některých z nich jsou postavené apartmánové domky a můžete zde zažít dovolenou ve stylu robinzonáda. Jiné zátoky jsou zcela neobydlené.\nJak se na Hvar dostanete? Hvar patří mezi ty chorvatské ostrovy, které s pevninou žádný most nespojuje, i když ho od chorvatského pobřeží dělí jen 5 km Jadranského moře. Na ostrov se můžete dostat trajektem, a to dvěma způsoby:\nVarianta 1: Trajektem z Drveniku do Sućuraje\nDrvenik je malé turistické městečko na Makarské riviéře. Vzdálenost z Brna do Drveniku je přibližně 980 km. Z Drveniku pak 11x denně vyplouvá trajekt do Sućuraje na ostrově Hvar. Jízda tímto trajektem trvá 35 minut.\nPokud se rozhodnete pro tuto variantu, na dálničních poplatcích v Chorvatsku a trajektu v jednom směru zaplatíte:\nDálniční poplatky Chorvatsko (dálniční výjezd Šestanovac): 245 HRK\nTrajekt Drvenik – Sućuraj (osobní auto + 2 dospělí + 2 děti 3-12 let): 108 + 2x 16 + 2x 8 = 156 HRK\nVarianta 2: Trajektem ze Splitu do Stari Gradu\nDruhá varianta cesty na Hvar vede ze Splitu. Cesta z Brna do Splitu je dlouhá 890 km. Ze Splitu vyjíždí trajekt 7x denně do Stari Gradu na ostrově Hvar. Cesta trajektem trvá 2 hodiny. Během této doby si může řidič v autě klidně zdřímnout. Na této trase jezdí velký trajekt, kde můžete si dát kávu nebo jídlo v restauraci.\nPokud se rozhodnete pro cestu trajektem ze Splitu, na dálničních poplatcích v Chorvatsku a trajektu v jednom směru zaplatíte:\nTrajekt Split – Stari Grad (osobní auto + 2 dospělí + 2 děti 3-12 let): 318 + 2x 47 + 2x 23,5 = 459 HRK\nKterou trasu na Hvar zvolit?\nPři první variantě, tedy cestě až do Drveniku, najedete více km v autě, ale zaplatíte méně na poplatcích. Někteří návštěvníci Hvaru tvrdí, že cesta východním cípem Hvaru se zatáčkami a krásnými výhledy je nezapomenutelným zážitkem… Varianta trajektem ze Splitu je pro řidiče určitě méně náročná, ale finančně vyjde dráž. Určitě záleží také na tom, do kterého letoviska na Hvaru směřujete.\nApartmány Maslina Apartmány Lavanda Apartmány Rubin Apartmán Ruža\nApartmány Cico Apartmány Biserka\nProhlédněte si celkový přehled ubytování na ostrově Hvar.\nNěkdo by mohl namítnout, proč cestovat na chorvatské ostrovy, když lze zůstat např. na oblíbené Makarské riviéře. Pokud ale máte alespoň trochu objevitelskou povahu, snadno si sami odpovíte. Chorvatské ostrovy Vám nabízejí nová místa k poznání, krásnou přírodu i unikátní historické památky. Svou odpočinkovou dovolenou v Chorvatsku můžete doplnit o poznávání. To se bude jistě líbit i starším dětem.\nVydejte se do romantických vnitrozemských osad chorvatských ostrovů a unikněte turistickému ruchu na pobřeží. Pokud toužíte po soukromí na pláži, ostrovy Chorvatska Vás nezklamou. Dovolená na chorvatských ostrovech Vám učaruje, bez nadsázky objevíte zcela jiné Chorvatsko. Nebojte se cesty na chorvatské ostrovy!\nZdá se Vám cesta do Chorvatska dlouhá? Rozložte si ji do dvou dnů a poznejte národní park Plitvická jezera! Na stránce Ubytování Plitvická jezera Vám doporučujeme ubytování v okolí Plitvic.


Slovenské státní železnice ukázaly elektrickou jednotku od Škody | eLogistika.info\nDomů Zprávy Technologie a technika Slovenské státní železnice ukázaly elektrickou jednotku od Škody\nSlovenské státní železnice ukázaly elektrickou jednotku od Škody\nDatum: 7. února 2020 Rubrika: Technologie a technika, Zajímavosti, ZprávyŽádné komentáře\nSlovenské státní železnice dnes představily v železničním uzlu Vrútky první novou jednopodlažní elektrickou jednotku Panter od konsorcia Škoda Transportation a ŽOS Trnava. Železniční společnost Slovensko (ZSSK) jich odebere 25. Na Slovensku budou postupně nasazovány od léta, řekl předseda představenstva Škody Transportation Petr Brzezina. Česká skupina je dodává i českým a lotyšským drahám a Jihomoravskému kraji.\nSlovenská ZSSK zaplatí za všech 25 elektrických vlakových jednotek 160 milionů eur (zhruba čtyři miliardy korun), dopravce bude zakázku financovat i z fondů EU. Česko-slovenské konsorcium porazilo před dvěma lety v soutěži švýcarskou společnost Stadler Rail.\nNové jednotky budou jezdit na všech slovenských elektrifikovaných regionálních tratích s rychlostí do 160 km/h. Dodávány budou ve dvou provedeních. První s délkou 80 metrů a kapacitou 247 sedadel a druhé 106 metrů s 343 sedadly. Každý vůz soupravy má klasické dva podvozky a každá jednotka tři hnací podvozky. Díky tomu umožňují provoz i v náročných zimních podmínkách.\n„Kromě prvních dvou kusů budou veškeré dodávky vyráběny v úzké spolupráci s partnerem ŽOS Trnava, který se bude podílet na montáži a zkouškách,“ řekl místopředseda představenstva Tomáš Ignačák.\nŠiroké nástupní dveře s průchozím interiérem umožňují rychlý a plynulý pohyb cestujících. Nastupovat lze u většiny standardních nástupišť bez schodů, u ostatních využijí cestující výsuvné schody.\nElektřinu pro železniční dopravce zajistí i příští rok ČEZ ESCO


Podstavec pod slunečník ratanový 16kg - Zahrada & dům\nDomů > Zahrada>Slunečníky>Podstavce>Podstavec pod slunečník ratanový 16kg\nPodstavec pod slunečník ratanový 16kg\nPodstavec z umělého ratanu v hněděm provedení,který se používá pro delší životnost, ale od přírodního ratanu je téměř nerozeznatelný. Držák na slunečník je vybavenplastovým adaptéremo rozměrech 48/38/35 mm. Hmotnost činní 16 kg, takže slunečníku zajistí dostatečnou stabilitu. hmotnost: 15 kg rozměr: ø 40x8cm plastový adaptér 48/38/35mm umělý...\nPodstavec z umělého ratanu v hněděm provedení,který se používá pro delší životnost, ale od přírodního ratanu je téměř nerozeznatelný. Držák na slunečník je vybavenplastovým adaptéremo rozměrech 48/38/35 mm. Hmotnost činní 16 kg, takže slunečníku zajistí dostatečnou stabilitu. hmotnost: 15 kg rozměr: ø 40x8cm plastový adaptér 48/38/35mm umělý ratan hnědý rozměr kartonu:54x45x11cm\nrozměr: ø40x8cm + 25cm výška adaptéru\nvýška výrobku: 33cm\nrozměr balení: 54x45x11cm\n1x podstavec RATAN 15kg\nStojan na slunečník z...\nStojan na slunečník -...\nMasivní stojan na...\nStojan Garth na...\nStojan na slunečníky...


15.11.2019\t• 34 komentářů\nNěmecko: Skupina migrantů zaútočila na vesnickou… MIKE/VOE Skupina afghánských a syrských migrantů vyzbrojených mačetami zaútočila na… (5 476)\nFrancouzský politik na plná ústa: “Migranti… COM/M1 Francie je silně liberální země, která ve velkém přijímá… (4 581)\nJak se baví internet: Historicky první sezení… EMA Pane faráři, podvedla jsem svého muže. Farář: Oběhni náš… (4 514)\nKdyž Moravec na ČT o morálce káže … MICHAL RUSEK Ty sociální sítě! Ty Internety! Chudí, neschopní a… (2 977)\nV Rusku už to pochopili. Kavárna si zabučí… J3K Ruská federace, respektive její vláda, postavila českou politickou neziskovou… (2 810)\nPrý segregace romských dětí OLGA PAVLÍKOVÁ Josef Mačí, dle profilové fotky reportér mladík, chytrý… (2 563)\nČlověk v tísni v tísni. Čas na malou oslavu LU LINA Člověk v tísni se v Rusku dostal do… (2 516)\nL.Vylíčil: Proč na Letnou v žádném případě nepůjdu\nDetektor lži: Německo: Křesťanské tradice končí, muslimka si stěžovala a radnice zakročila\nJirka1: Důvody proč fandím Letné\nLubomír Bouše: Důvody proč fandím Letné


průměr 18,50mm, výška 65,10mm, 44g Li-ion článek na vysoké proudy. Nejvyšší kontinuální zatížení 30A. Dodáváme samostatně, v sestavách (za příplatek), nebo s nabodovanými vývody (za příplatek). U smluvních dodávek individuální ceny. Chemické složení Li\nNáhradní baterie AVACOM Nabíjecí fotobaterie CR123A, CR23, DL123A Li-Fe 3V 500mAh 1.5Wh Bližší parametry: 32.50x16.50 mm, 16.5 g, barevný potisk, nabíjecí Li-Fe článek Použití: více typů analogových přístrojů Kompatibilita: CANON: CR123A,\nNáhradní baterie AVACOM Nikon EN-EL9, EN-EL9A, EN-EL9E Li-Ion 7.4V 900mAh 6.7Wh


Nedělejte se zbytečně starší! | Salóny krásy\nNedělejte se zbytečně starší!\nMáme zaběhnutou kosmetickou péči, jsme s ním spokojené – proč bychom něco měnily? Co když ale ne všechno děláme dobře? Přinášíme užitečné rady od odbornic. Každá z nás touží po dokonalé pleti. Přitom se často chováme tak, že jí škodíme. Jakých chyb se vyvarovat a co udělat pro to, aby byla krásná a zářila zdravím?\nI topmodelky tvrdí, že podmínkou krásného vzhledu a bezproblémové pleti je dostatečný spánek, ideálně osm hodin. Regenerace našich kožních buněk je totiž v noci více než dvojnásobná a nejrychlejší za celý den. Především se jedná o čas mezi 23. hodinou večerní a 4. hodinou ranní. Ženy, které spí málo, mívají hlubší vrásky, kruhy pod očima a zašedlou pleť. Narušená funkce bariéry pleti má navíc za následek dehydrataci i vyšší náchylnost k infekcím.\nOtravujeme si tělo nikotinem…\nNic nemá na naši pleť tak devastující účinky jako kouření. Je prokázáno, že nikotin okrádá pleť o kyslík a výživné látky, především o vitamin C, který je hlavním zdrojem kolagenu a elastinu, tedy látek zodpovědných za pružnost a pevnost tkání. Při kouření se také zpomalují regenerační procesy v pleti a zhoršuje se schopnost těla odvádět škodlivé látky z pokožky ven. Výsledkem je nepřirozeně našedlá, barevně nevyrovnaná pleť. Vzhledu určitě neprospívají ani hluboké atypické vrásky v oblasti rtů.\nAlkohol narušuje kvalitu kůže, která tak přichází o důležité živiny, vitaminy i minerály a trpí nedostatkem kyslíku. Obličej pak vypadá jako opuchlý. Všechny tyto projevy pak vedou k předčasnému stárnutí pleti. Při nadměrném pití alkoholu pleť ztrácí pružnost, protože se snižuje množství bílkovin v kůži a jsou narušena kolagenová vlákna. Můžou se také rozšířit žilky na obličeji.\nDopřáváme si příliš sladkostí\nNadměrnou konzumaci cukru odborníci považují za jednu z možných příčin vzniku akné. Dopřáváme-li si totiž velké množství sladkostí, dochází ke zvýšené produkci inzulínu, který zvyšuje tvorbu kožního mazu. U lidí zvyklých pít často sladké nápoje je také vyšší pravděpodobnost vzniku zánětů kůže.\nPijeme málo vody\nPokožka, která nedostává pravidelný příjem vody, rychle stárne. Při nedostatku tekutin tělo nejprve zajišťuje důležité procesy a na výživu buněk pokožky už voda nezbývá. V důsledku toho pleť ztrácí pružnost i lesk a vrásky jsou mnohem výraznější.\nDotýkáme se obličeje neumytýma rukama\nZkušená kosmetička upozorňuje také na zlozvyky, o kterých už se tolik nemluví a mnohdy si je ani neuvědomujeme. Patří mezi ně například bezmyšlenkovité dotýkání se obličeje neumytýma rukama. „Asi se nedá ani spočítat, kolikrát denně se dotkneme rukama obličeje, odhrneme si vlasy z čela, uhladíme si prsty obočí, podepřeme si bradu nebo se z nervozity poškrábeme na čele,“ vyjmenovává nejčastější zlozvyky kosmetička Nikol Bárová a upozorňuje, že právě touhle cestou se z našich rukou přenášejí na pleť obličeje nežádoucí bakterie. Dokonalá prevence neexistuje, důležité je ruce si mýt a přiměřeně často dezinfikovat.\nPodceňujeme riziko špinavého mobilu\nA ještě na jedno riziko, které se nejspíš týká nás všech, chce Nikol Bárová upozornit. „Všichni používáme mobily, jenže právě telefon, nevyčištěný a neustále přiložený na tváři, je velkým zdrojem bakterií, které můžou například vyvolat akné nebo způsobit jiné náhlé zhoršení stavu pleti.“ A jaké je řešení? Důležité je udržovat telefon v čistotě, ukládat ho do obalu a otírat ho nejlépe antibakteriální utěrkou.\nCo bylo dobré pro maminku, je dobré i pro mě\nNašim maminkám se ani nesnilo o účincích kosmetiky, kterou máme k dispozici dnes. Kosmetičky se shodují v tom, že nejpřevratnější novinkou jsou přípravky obsahující peptidy. „Mají schopnost dopravit účinné látky do hlubokých vrstev pokožky, což se dá dobře využít především v boji proti vráskám, říká nadšeně kosmetička Petra Kvapilová.\nNa péči o pleť mám ještě spoustu času\nCo Češky v pozdějším věku nejčastěji mrzí, je podle kosmetiček fakt, že se o sebe a svou pleť nezačaly starat dříve. „Doporučila bych všem ženám, aby samy sobě věnovaly čas, naučily se správně pečovat o svou pleť doma a jednou za měsíc navštívily kosmetický salon. Je to důležité nejen kvůli odbornému ošetření pleti, ale i kvůli relaxu, kterého se jim tu dostane. Kosmetička má k dispozici profesionální přípravky, jež jsou vysoce účinné, ovšem zároveň vyžadují odborné zacházení, takže se běžně neprodávají,“ radí Petra Kvapilová. „Každý se nám nejprve podívá do tváře a díky pravidelné péči a moderním kosmetickým přípravkům můžeme vypadat co nejlíp. Šaty si můžete koupit nové, kdežto pleť už nikdy nevyměníme. Proto jí věnujme tu největší péči, jakou si zaslouží,“ radí Nikol Bárová.\nLéta používáme stejné přípravky\n„Často se setkávám s tím, že ženy ustrnou v určitém věku u nějakých přípravků a dále je nemění. Jenže se mění naše pleť, zraje, stárne, a podle toho taky vyžaduje péči, a to i tu v podobě kosmetických přípravků, které by měly svými aktivními látkami přesně odpovídat tomu, co nás trápí,“ říká Nikol Bárová. „Pokud si s výběrem nevíte rady, měla by vám poradit vaše kosmetička. Ta by vám měla i detailně popsat kroky, jak by na sebe měly jednotlivé přípravky navazovat, aby byl výsledek maximálně efektivní.“\n„Příliš mnoho vrstev hutného make-upu nám vytvoří na pleti nevábnou masku a jakékoliv vrásky prohloubí. Také není vhodné používat tmavší make-up, než je odstín naší pleti. Ano, možná toužíme po zdravém pocitu opálení, ale tmavší make-up to rozhodně nevyřeší, ba naopak, přidá nám léta a nevypadá právě vkusně,“ varuje Nikol Bárová. A jak tedy vybrat správný odstín make-upu? Takový, který ladí s odstínem naší pleti na krku. A pozor také na mnoho korektoru pod očima! V okolí očí máme první mimické vrásky, které se s věkem prohlubují. Vybírejme proto korektor s lehčí konzistencí, který se dobře a co nejpřirozeněji zapracuje do pleti.\nŠpatně nanesené oční linky a řasenka\nDobře nanesené a umístěné linky dokážou vytvořit sexy pohled, ale i tady je s přibývajícím věkem lepší vyměnit černou barvu za hnědou, a pozor: nikdy nenanášejte linku na spodní víčka! Opticky způsobí, že vypadáme unaveněji, a tím pádem starší. Podobné pravidlo platí i pro nanášení řasenky: ličme si jen horní řasy, nikoliv spodní. Nevypadá to přirozeně a navíc – zbytečně tak přitáhneme pozornost k případným kruhům pod očima.\nVsaďte na rudou rtěnku a zapomeňte na tmavou konturu rtů\nS přibývajícím věkem je ten pravý čas na rtěnku! Její odstín ale vybírejte pečlivě, aby vám skutečně sedl. Pravidlo je takové, že brunetkám více sluší tmavší barvy, blondýnkám růžové či červené, a téměř každá žena si může dovolit rudou rtěnku (jen pozor na ty nejkřiklavější tóny, sázkou na jistotu je naopak vždy sytě červená). Na co naopak zapomeňme, to jsou konturky na rty nebo minimálně ty, které jsou tmavší než rtěnka. Ty přidají léta a nepůsobí vkusně. Pokud na konturce přece jen trváte, vyberte stejnou barvu, jakou má rtěnka, naneste tenkou linku, a ještě ji prstem trochu rozetřete, aby působila co nejpřirozeněji.\nŠpatný odstín tvářenky\nV módě je nyní co nejpřirozenější husté obočí. Jenže co dělat v případě, že vám po letitém vytrhávání prořídlo a není právě trendy? Na jeho domalování můžete zvolit tužky, třeba nyní tak oblíbené veganské barvy anebo populární pudrové stíny.\nTip navíc: I vlasy hrají roli!\nHana Profousová, Foto: Shutterstock


Televizní tipy na pátek: Hodinový manžel, Organ a Zataženo, občas trakaře - DigiZone.cz\nDigiZone.cz » Programy » Televizní tipy na pátek: Hodinový manžel, Organ a Zataženo, občas trakaře\n9. 10. 2015 16:10 Lukáš Polák\nNova Cinema, 20:00 – animovaný film Zataženo, občas trakaře – Roztržitý vynálezce Flint se celý život snažil vykoumat udělátko, které oslní celé jeho rodné městečko. Konečně se mu to povedlo! Americký animovaný film (2009)\nPrima, 20:15 – komedie Hodinový manžel - Čtyři kamarádi provozují plavecký bazén, který jim zavře hygienička. Zůstávají jim dluhy, a tak založí firmu na drobné domácí opravy s názvem Hodinový manžel. Firma se rychle rozjede, ale zákaznice začnou brzy chtít víc než jen řemeslné práce. Česká komedie (2014)\nNova, 20:20 – thriller Andělé a démoni – Na proslulého symbologa se obrátí ředitel elitního švýcarského vědeckého ústavu s žádostí o pomoc při pátrání po vrazích jeho kolegy. Cejch, který má zohavená mrtvola vypálený na hrudi, ho přivádí na stopu dávného bratrstva iluminátů, kteří po desítkách let zdánlivé nečinnosti opět udeřili. V římských kostelích kdosi podle starodávného vzorce popravuje kardinály a kdesi v útrobách Vatikánu, očekávajícího volbu nového papeže, odtikává nejničivější časovaná bomba v dějinách lidstva. Americký thriller (2009)\nJednotka (RTVS), 20:20 – Slovensko – Bělorusko – Přímý přenos fotbalové kvalifikace na ME 2016.\nČT art, 21:50 – drama Organ – Ani burácení varhan nepřehluší válečné hřmění. Slovenské drama (1964)


Izrael v odvetě za palestinský útok bombardoval Pásmo Gazy - Aktuálně.cz\n7. 6. 2015 20:04\nIzraelský premiér Benjamin Netanjahu kritizoval mezinárodní společenství za to, že palestinský útok neodsoudilo, a varoval před "silnější odpovědí".\nilustrační foto (kouř nad městem Gaza) | Foto: Reuters\nJeruzalém - Izraelské letectvo dnes bombardovalo Pásmo Gazy odvetou za sobotní raketový útok palestinských radikálů na Izrael. Ani palestinská, ani izraelská akce si nevyžádaly oběti nebo zraněné. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu kritizoval mezinárodní společenství za to, že palestinský útok neodsoudilo, a varoval před "silnější odpovědí", pokud bude ostřelování pokračovat.\nK sobotnímu útoku se podle agentury Reuters přihlásila palestinská skupina podporující hnutí Islámský stát. Jde již o třetí útok těchto radikálů a rivalů hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy. Skupina po Hamásu požaduje propuštění sympatizantů IS a po Izraeli propuštění palestinských vězňů. Izrael ale tvrdí, že odpovědnost za jakýkoli útok z Gazy nese právě Hamás.\nIzrael po sobotním útoku reagoval uzavřením dvou hlavních hraničních přechodů s Pásmem Gazy a premiér Netanjahu ostře kritizoval mezinárodní společenství, že proti palestinskému útoku neprotestovalo. "Neslyšel jsem, že by někdo z mezinárodní komunity toto střílení na nás odsoudil, ani OSN neřekla slovo," uvedl Netanjahu. Dodal, že na další přeshraniční útoky bude Izrael reagovat silněji.\nSpojené státy dnes zopakovaly, že Izrael má právo se bránit. "USA jasně stojí za Izraelci, když brání svůj lid a národ proti těmto útokům," řekl mluvčí Bílého domu Josh Earnest, jenž doprovází prezidenta Baracka Obamu na summitu G7 v Německu.\nRaketa země-země vypálená Palestinci dopadla v sobotu do volného prostoru, kde explodovala, aniž někoho zranila. Odvetný izraelský útok cílil na tréninkové středisko Hamásu, nikdo nebyl zraněn.\nKomplikujete jednání s Palestinci, vzkázal Obama Izraeli\nzahraničí Aktuálně.cz Gaza Palestina Izrael Benjamin Netanjahu Blízký východ palestinci