Kuidas reguleerida, reguleerida ja tasakaalustada küttesüsteemi - Pumbad 2021\nÜldine olukord on see, et üks radiaator on teistest kuumem, mis ei tohiks olla. Või ühes kohas on maja lahe ja teine on kuum. Nagu eksperdid ütlevad, peab küttesüsteemi kuidagi korrigeerima - tasakaalustama. On võimalik, et selleks ei pea te sanitaartehnikat üldse helistama ja saate ise kütta reguleerida.\nSelleks tuleb igal radiaatoril või süsteemi õlgade vahel paigaldada kraanad või (ja) tasakaalustusventiilid.\nKuid mõnel juhul tuleb süsteemi ümber töötada. Täiendavad üksikasjad kütte- ja tasakaalustusreeglite võimalike probleemide kohta.\nKui radiaatorite võimsus ei ole piisav\nSamuti juhtub, et küttesüsteemi tasakaalustamine on keeruline, kuna elektriradiaatorite jaotus ei ühti ruumide soojuskadudega.\nSoovitused radiaatorite valimiseks on järgmised: 10 ruutmeetrit. Ruut - 1 kW, kuid see väärtus korrutatakse 1,2ga, kui ruumis on üks aken, 1,3 kui aken on suur, 1,4 - kaks akent ja nurgatuba, 1,5 - kui on juba 3 akent või suur klaasist ala.\nLisaks on radiaatori võimsus näidatud temperatuuril 90 kraadi, kuid me läheme kuumutama kuni 70 kraadi, kas pole? Niisiis korrutatakse soojuskaod veel 1,3 võrra. Ja kui kasutatakse madalatemperatuurilist kuumutamist - mitte rohkem kui 50 kraadi, siis korrutatakse uuesti 1,3-ga.\nMiks on madala temperatuuriga küte kõige mugavam ja ökonoomsem? Täpsemalt ökonoomsete kondensatsioonikatelde kohta\nAlumiiniumist, bimetall-radiaatorist (paksus ja laius umbes 80 mm) või malmist radiaatorist (vana MC-140 tüüpi proovist) on üks osa umbes 170-180 W. 7 sektsiooni komplekt on vähemalt kilovatt.\nLisaks tuleb radiaatorid paigaldada iseloomulikele kohtadele, et luua külma allikana termiline kardin. Tavaliselt - akende all, ukse lähedal.\nParem on jagada patareide jaotiste arv (suurused) vastavalt soojuskadudele ja küttesüsteemi funktsioonidele kui tasakaalustamine, kattes vedeliku voolu.\nKüttesüsteemi probleemide lihtsad põhjused\nOn võimalik, et küttesüsteemis on õhus, mistõttu jahutusvedelik ei voola hästi ühele või mitmele radiaatorile.\nTorujuhtme kõrgeimates kohtades on paigaldatud õhukomplektid (Mayevsky kraanad), mida saab käsitsi avada. Või automaatne õhutusventiil. Mõlemad radiaatorid paigaldatakse tavaliselt Mayevsky kraanadesse. Kõnni läbi süsteemi, avage kraanid, vähendage õhku.\nVeel üks halva toimivuse põhjus on filtreelemendi ummistumine. Keerake filter välja ja puhastage.\nEnne küttesüsteemi tasakaalustamist puhastage filter.\nKogutud ebakorrapärase süsteemid, lisaks võib olla ummistus soodsat punktide erinevus tasemel torujuhtme ja tuulutamine hetkel kõrghetki, näiteks karbikut ringiga ukse ümber ilma ventileerimise.\nSüsteemi tasakaalustamine juhtventiilide abil\nVõimalik, et süsteemi ülesehitus nõuab tasakaalustamist. Näiteks kasutatakse ühte pikka õla ja teine on lühike.\nVõi ummikseadme õlgade pikkus on liiga suur. Või kasutatakse radiaalset vooluringi, mis nõuab algselt häälestamist. Ja juhtub, et tehakse ebakorrektsete arhitektuuriliste ühekordsete torude süsteeme. Igal juhul on selle tulemusena märkimisväärne ebaühtlane kuumutamine.\nNiisiis on radiaatorid varustatud tasakaalustusventiilidega, see tuleb teha nii, et kõikide radiaatorite temperatuur oleks ligikaudu ühesugune.\nTasakaalustamispõhimõte on kõige lihtsam - ärge sulgege (maksimaalselt avatud) külmemate kraanide külge ja kuumemat pingutage veidi. Selle tulemusena läheb jahutusvedelikku rohkem jahedamalt kui jahedam, temperatuur võrdub.\nNäide sellest, kuidas soojust ühe korruselises majas korrigeerida\nTüüpiline näide - kaks õlgu ei suutnud välja tõrjuda, kuna ukse blokeeris torude paigaldamine, üks õlg ja 7 radiaatorit oli istutatud.\nSelle tulemusena on viimane õlgade temperatuur 9 kraadi väiksem kui boileri kõige lähemal. Võite teha selliseid toiminguid - viimastel 3 radiaatoritel vabanevad kraanad täielikult. Esimesel juhul avaneb tasakaalustuskraana täieliku sulgemise asendist 1,5 pöördega, teisel poolel - 2 pöördega, 3 ja 4 pöördega 2,5 pöörde võrra.\nOn arusaadav, et kogu tasakaalustusventiil on reguleeritud 4,5 pöördega ja torujuhtmete pikkus väikeses majas. Kuid reguleerijad on erineva kujundusega, pikkused on erinevad, nii et igal juhul - oma pöörete arvust.\nPärast tasakaalustamist peate ootama 20 minutit ja seejärel mõõtma uuesti sissetuleva radiaatoritoru temperatuuri, võib osutuda vajalikuks reguleerida midagi veel veerandi võrra...\nTe ei saa luua olulisi sulgemisi.\nTasakaalu põhimõte on maksimaalne jahutusvedeliku liikumise viis. Sulgemine on sunnitud meede.\nSeepärast ei ole selles näites vaja saavutada sama temperatuuri. On õige nõustuda, et esimene on kuumem 3 kuni 4 kraadi juures jahutusvedeliku temperatuuril 80 kraadi ja paar kraadi madala temperatuuri soojendusega 50 kraadi.\nJa kuidas midagi mõõta? Spetsialistid vaataksid iga radiaatori läbi termoanalüüsi ja tegid termo foto. Aga võite teha ka kontakttermomeetritega - spetsiaalsete seadmetega paigaldajatele-kütteseadmetele. Kuid igapäevaelus mõõdavad nad sageli käsitsi ja hindavad oma tundeid. Tundlik selles suhtes kõrvapulgale - kuid kas see on seda väärt, et hõõruda kõrv radiaatorid...\nKahe korruselise maja eeskuju\nTeine tüüpiline näide, kui reguleer Engineering-võimeline nii teha küttesüsteemi ja paigaldatud esimese ja teise korruse ligikaudu võrdne võimsus radiaatorid (piirkond ligikaudu võrdne), milles tasakaalustamise üksteise suhtes põrandad jootma unustatud.\nSelle tulemusel on esimene korrus külm, teisel korrusel on juba kuum.\nJällegi aitab otse radiaatoritele paigaldatud kaalud. Teisel korrusel lihtsalt rebida klapid 2 tiiru asemel täielikku 4.5, vähendades vedeliku voolu 30. Vähendades protsenti energia muundamise efektiivsus, ühitamine temperatuuri lähedal enam kui vaja...\nKava, mille puhul ei ole võimalik kahe õlgade vahel tasakaalustada, on iseenesest valmistatud süsteemides tüüpiline viga.\nTänapäeva küttesüsteemi tavapäraseks paigaldamiseks ei ole tasakaalustamist üldse vaja, mistõttu koostatakse nii, et kõik radiaatorid kuumutatakse optimaalselt. Lisaks on sageli automaatsed termilised juhtmed, mille abil saab temperatuuri seada eraldi ruumis.\nDisainerite ja projekteerimisandmete tegemisel on väike segadus küttekorralduse küsimustes. Projektis määratakse läbivoolukandja kogus ja iga radiaatori tasakaalustamine - kui palju peaks iga kindlat tüüpi tasakaalustuskraana pöörlema.\nSee saavutab teatud täpsuse disainilahenduste rakendamisel. Kuid kasutaja jaoks on see praktiliselt ebaoluline, kuna projekti täpsuse järgimine mõjutab lõpptulemust väga vähe. Projektiga ei saa panna suuri tasakaalustavaid väärtusi (nagu eelpool toodud näidetel). Seepärast võib projektiga kooskõlas olevat väga täpset reguleerimist eirata.\nTeine punkt, mis vajab lahendust, on liiga palju jahutusvedelikku, mis läbib radiaatorit. Sellisel juhul radiaator rusleb ja see on ebameeldiv. Põhjuseks on vale küttekontuur, teiste radiaatorite tasakaal, süsteemis liiga tugev pumbad. Kõik see tuleb kõrvaldada.\nLiiga võimsad pumbad on isemajandatud küttesüsteemide haigus, sest kodumaiste meistrid näevad, et puderit ei saa õli rikkuda. Aga siin saame teise - palju raha tuule ja müra eest radiaatorites. Kuidas pumbad küttesüsteemile valitakse...\nMürarikas radiaator vajab süsteemi tasakaalustamist või selle ümbertöötamist.\nRaske asi on gaasijuhtme avamine paigaldamise ajal. Määramata defektne koht on raske, võib torujuhtme kogu õlg ümber ehitada. See on tüüpiline polüpropüleenistorudele, milles võib jootmise ajal tekkida materjalivood. Veel - kuidas jootma polüpropüleeni ja takistada abielu\nKuidas küttesüsteem tasakaalus?\nPärast veeküttesüsteemi paigaldamist või pärast loputamist ja jahutusvedeliku väljavahetamist tuleb seda tehniliselt tasakaalustada. See protseduur tuleb läbi viia ja kui radiaatoreid vahetatakse või neile lisatakse täiendavaid sektsioone. Need majaomanikud, kes soovivad seda küsimust ise lahendada, ja see artikkel on pühendatud. Selle eesmärk on soovitada, kuidas küttesüsteem tasakaalustatud eramajas.\nKõik küttesüsteemid, olenemata nende tüübist, peavad tagama soojuskandja arvutatud mahu kohaletoimetamise patareidesse, nii et need võivad omakorda ruumi tavaliselt soojendada. Ja iga radiaator peaks saama nii palju kuuma vett kui vaja. Mitte mingil juhul ei ole vähem ja eelistatavalt mitte enam. Kuid kõik teavad, et rohkem vett on alati minimaalne takistus.\nSee tähendab, et kui kütteseadme hüdraulilist tasakaalustamist ei tehta, jõuab enamik soojust patareid, mis on kõige lähemal boileri külge ja kaugemal ei saa midagi. Mõnes toas on kuum, teistes on külm. Samas ei tööta katel ökonoomsel ja säästlikul viisil, kuid maksimaalselt. Allpool toodud joonisel on soojusjaotuse muster kogu süsteemis hästi kajastatud kahes versioonis: tasakaalustamata ja konfigureeritud järgmiselt:\nSeega on hüdrauliline tasakaalustamine vajalik selleks, et:\nkõigi kütteseadmete ühtne kuumutamine;\nkatla töötamine tavarežiimis ja energiakandjate säästmine;\net vältida suure kiirusega läheduses asuvate patareide kaudu voolavate suurte mahtude müra.\nMärkus: Ärge nõutage väikeste kahetorusüsteemide spetsiaalset reguleerimist 4-6 seadmetele, mis on paigaldatud esialgse hüdraulilise arvutusmeetodiga ja selgelt torude läbimõõduga.\nKodus seadistamise korda saab teha kahel viisil:\njahutusvedeliku eeldatav voolukiirus elektroonilise vooluhulgamõõdiku abil;\nligikaudne temperatuuride tasakaalustamine.\nEsimene meetod on kõige täpsem ja eeldab projekti olemasolu ja süsteemi hüdraulilist arvutust, näidates vee voolu torujuhtme igas osas. Ilma selleta on süsteemi võimatu häälestada. Äärmuslikel juhtudel võib arvutust teha iseseisvalt või konsulteerida selle valdkonna spetsialistiga. Teine komponent on iga haru või püstja külge kinnitatud reguleerimishoob. Ja kolmas - spetsiaalne elektrooniline tasakaalustusseade, mis on ühendatud vastavate liitmikega.\nTähelepanu palun! Täisvoolu kuulventiilid ei ole kontrollventiilid, need on konstrueeritud nii, et täielikult soojuskandja teekonda katkestaks või avaneks. Sama kehtib ka termostaatiliste radiaatorventiilide kohta, mille ülesandeks on akus oleva soojuse kvantitatiivne reguleerimine sõltuvalt ruumis oleva õhu temperatuurist.\nMeetodi põhiolemus on seadme abil iga süsteemi haru või püstja tegelik jahutusvedeliku arvutamine. Selleks tuleb tagastusliini tagastamiseks paigaldada elektroonilise seadme ühendamiseks mõeldud liitmik. Iga haru jaoks näidatud kulude skeemil on ainult seadme ühendamine ventiili ühendustega ja vajaliku voolu reguleerimine spindli keerates. Sel viisil viiakse läbi ka mitmepereelamuhoonete küttesüsteemi tasakaalustamine.\nMärkus: Nüüd müügil on vooluhulgamõõturiga kolbiga tasakaalustusventiilid, mis võimaldavad seadet ilma seadmeta korralikult reguleerida.\nKui kõik on nõuetekohaselt konstrueeritud ja arvutatud, saavad kõik reguleeritud püstikas või filiaalil asuvad patareid õige soojushulga. Sellel meetodil ei saa iga kütteseadet reguleerida, eriti kui see on varustatud termostaadiga.\nVäga sageli ei ole majaomanikul mingeid projekti dokumente ning süsteemi leiutas ja kokku pani andekas keevitaja Uncle Vanya. Siis on ainult iga aku temperatuuri reguleerimine.\nEt oma küttesüsteemi tasakaalustada oma kätega, peate iga radiaatori väljundisse paigaldama spetsiaalse klapi, nagu näiteks fotol näidatud. Lisaks on teil vaja elektroonilist termomeetrit, mis mõõdab temperatuuri mis tahes pinnal.\nViide. Samuti võite süsteemi tasakaalustada vanasti, kasutades seibide abi. Kuid pesuris olev auk tuleb veel arvutada vastavalt jahutusvedeliku arvestuslikule voolukiirusele.\nProtsess algab asjaoluga, et klapp avaneb kõige kaugemal ja kõige võimsamal kütteseadmel. Ülejäänud on avatud kindlale pöördele. Näiteks, kui aku üks haru - 6 tk., Lahti keerata ja klapi 5 pöördeid, esimeses radiaator teha 1 kord teine - kaks ja nii edasi kuni viimase avatud ots. Eramu kahe toru küttesüsteemi ligikaudne tasakaalustamine on see, et kõigi kütteseadmete väljundite temperatuur on sama.\nSelleks on vaja mõõta metallklapi korpuse temperatuuri. Kui see on kõrge, siis katke see veidi, kui see on madal, avage see. Järgmine mõõtmine peaks toimuma 10 minuti pärast, nii et temperatuuril pärast muutust oleks aega stabiliseerida.\nMõistes, et valdav enamus majaomanikke rakendab temperatuuri kontrolli, soovime hoiatada, et kuulventiilide asemel on sulgemisventiilid kohustuslikud. Peale selle peate te kulutama palju aega, kuni saate kõik radiaatorid välja tõmmata. Kuid siis ei ole tasakaalustajaid püsti ja filiaale vaja.\nKahe toru küttesüsteemi (edaspidi CO) hüdraulilise tasakaalustamise õigsusest sõltub küttesüsteemi energiasääst (kütusekulu). Ja sageli on isegi küttesüsteemi võimalus mingil viisil toimida. (Kõik pildid suurendatakse, kui neid klõpsate).\nKahe toruga CO on paigutatud selliselt, et läbi iga kütteseadme (edaspidi OP) peab voolama kindlaksmääratud kogus jahutusvedelikku ajaühiku kohta. Mitte enam ja mitte vähem. Kindlasti kas te olete kunagi auru voolikut jootnud? Ja nad üritasid jagada oja kaheks osaks. Seega, kui teil on kakskümmend OP-d, siis on teil kaks toru CO, peate jagama voolu "kahekümne erineva jõuallikaga", millest igaüks peab kandma oma jahutusvedeliku erinevat kogust. Tegelikult ei ole seda nii raske teha, nagu tundub esmapilgul.\nSelleks, et võimaldada kütteseadmete süsteemi hüdraulilist tasakaalustamist (edaspidi "OP"), peab selle paigaldamiseks olema paigaldatud armatuur. Seda teostab väljalaskeava (tagasipöördumine) OP-ist väljumise tasakaalustusventiil. Või termostaatventiil, mille "eelseadistamine" on paigaldatud OP-i sisendisse (sööt). Termostaatilise ventiili paigaldamine "eelseadistusega" tähendab, et OP-i tagasivoolu tasakaalustusventiil ei ole kohustuslik. Kuna "eelseadistus" termoplokk on nii tavaline termiline klapp kui ka tasakaalustusventiil "ühes pudelis". Ie. kui kasutate RP tagastuvusega "eelseadistuseks" soojusvahetit, võib kasutada tavapärast kuulklappi või esteetiliselt sulgklambrit. Või üldiselt ei pea ökonoomika kaalutlustel seadme tagaküljel olevat armatuuri paigaldama.\nNeed on valmistatud ainult OP soojusülekande käsitsi reguleerimiseks ja on võimalikud termopaari paigaldamiseks (edaspidi termilised juhtmed). Eelseadistustega termokellide näited. Punase käsitsireguleerimise korki asemel saate paigaldada termoreaktsiooni (termopaari):\nPunaste mütside all on termilise ventilaatori eelreguleerimiskaala.\nKui see on huvitav, saate eelnevalt reguleerida soojusventilaatori töö põhimõtet ja näha, kuidas see on paigutatud.\nTermostaatventiil (edaspidi termiline ventiil) paigaldatakse OP-i sisselaskeavasse (varustusse) OP-i soojusväljundi käsitsi või automaatseks reguleerimiseks (temperatuuri reguleerimine konkreetses ruumis).\nTermoklaaside näited ilma eelseadistamata. Manuaalse reguleerimise jaoks sinise-punase korki asemel võite paigaldada soojuspead (termopaari):\nVõimalus on säästa raha soojapidaventilaatorite ostmiseks eelreguleerimistega, ostes soojusventilaator ilma eelreguleerimiseta. Pärast eelseadistustega termoventalle on oluliselt kallimad kui ilma eelreguleerimisteta. Seda saab teha, arvutades ja paigaldades gaasipesuriid kas sööda või OP-i tagasisuunas. Nende lokaalne takistus arvutatakse nii, et saada jahutusvedeliku disain massivoolu. Ie. nad täidavad eelreguleerimise rolli. Pesasid saab valmistada müntidest, asetades need armee sisemisele keermele või kasutades terastoru, et puurida ava projekteeritud läbimõõduga torudes (arvutatakse hüdraulilise konstruktsiooniga). Just see "gaasipesuri" näeb välja kahesuunalise süsteemi mitmetahulises majas.\nTasandus- ja sulgventiil (tasakaalustus-sulgventiil).\nOP-i väljalaskeavast (tagasipöördumisest) paigaldatakse tasakaalustus-sulgklapp, kui soojusventiil ei ole sööturi külge paigaldatud või termiline ventiil paigaldatud ilma eelseadistamata.\nTasakaalustamis- ja sulgemisventiilide (ventiilide) näited. Eemaldatava kuusnurkse metallist korki all on reguleeritav messingvõll. Seda reguleeritakse täiskoormuste arvuga suletud olekus:\nSelleks, et ideaalis teha CO-i hüdrobalanssi, on esmalt vaja teostada CO-i hüdrauliline konstruktsioon. Isegi enne SB paigaldamist. Siis, pärast süsteemi paigaldamist, enne küttesüsteemi käivitamist paigaldatakse kõik kütteseadmes olevad soojusventiilid ja / või sulgventiilid (edaspidi OP) projektis arvutatud asendisse. Tasakaalustamis- ja sulgemisventiili asemel võib sulgemiskruti siseküljesse sisestada münt (koos arvutatud augu läbimõõduga) tehtud õhuklappi. Seejärel on süsteem kohe pärast toiteallikat juba korralikult hüdrauliliselt tasakaalustatud.\nKuid kui teil küttesüsteemi projekti pole, siis peate end piirduma ligikaudse CO tasakaalu saavutamisega. Selleks vajate digitaalset multimetrit koos kontakttemperatuurianduriga (saate kasutada odavaimat hiina keelt). Mõõtmete täpsuse asemel (ja mitte põlema) asetage paremal käes vaid kaks HB-tüüpi kindaid. Ja vajutage temperatuuriandurit OP-i väljundseadmele (tagasipöördumine), mõõdaksite temperatuuri kõigi oma OP-de tagastab. Temperatuuri mõõtmisel RP pöörlemisel tuleb saavutada, et temperatuur erineks üksteisest ± 1 kraadi võrra. Tasakaalustamine peaks toimuma täielikult avatud radiaatorventiilide (maksimaalse temperatuuri juures soojusjuhtidega) asendis.\nAlgselt reguleerige tasakaalustusventiilid kõige võimsama ja pikima OP-ga kõige avatud asendis. Näiteks, kui tasakaalustamine klapivõlli keerata viis pöördeid, et kui viie identsed circuit OP, siis on väga lähedal boiler, seatud 1, kaugeim 5. Isegi täpsemalt, kui teil on võimalik arvutada proportsionaalselt lähtepositsioon sõltuvalt võimsus OP Mida võimsam on OP, seda rohkem on vaja jahutusvedeliku voolu.\nNeil optilistes seadmetes, mille tagasivoolu temperatuur on kõrgem kui teiste OP-de puhul, on vaja jahutusvedeliku voolu vähendada. Reguleeriva spindli keerates tasakaalustus-sulgemisventiilides. Või vähendades termoventiilil eelseadistuse väärtust, kasutades eelseadistust skaalale järgides.\nSamal OP-is, mille tagasituleku temperatuur on madalam kui teiste OP-de puhul, on vaja suurendada jahutusvedeliku voolu. Kinnitage spindel ära või suurendage eelnevalt reguleeritavate termo-ventiilide eelseadistusi.\nKahetorusüsteemis (ka kollektorpumba süsteemis) on jahutusvedeliku kütmine küttesüsteemis määratud küttesüsteemi kujundusega ja on tavaliselt 8-20 kraadi. Keskmiselt on tavaliselt 10-15 kraadi. Teie ülesanne hüdraulilise balansseerimisega on näiteks katla temperatuuril + 75 kraadi jahutusvedeliku tarnimisel, saavutamaks seda RP tagasisuunas, on temperatuur näiteks +62 kraadi. Segajaga katla jaoks põhineva CO-i hea majanduse jaoks peab CO sujuvalt töötama 80-60 kraadi soojusrežiimis mittekondenseeruvate katlate puhul (katla etteandmine / tagasitõmbamine). Samuti on võimaluse korral tasakaalustamisel soovitatav katla võimsuse ümbersuunamine keelata, nii et katla töötab süsteemi tasakaalustamise ajal konstantsel võimsustasemel.\nÜlemise temperatuuri piirang piirdub seina katlaga (tavaliselt mitte suurem kui +84) ja kasutatavate torude materjaliga. Alumiseks piiriks on näiteks, mitte väiksem kui 58 kraadi, nii et loe (madalamal tagasivoolu temperatuuri katla) happelise kondenseerumine võib haiget oma katla (korrosioonikindlust materjali, millest soojusvaheti katla tehakse). Kui teie boiler on kondenseerunud, ei katkesta see katla happe kondensaat. Vastupidi, jahutusvedeliku madalam temperatuur ja kondensatsioonikatel tekib suurenenud kondensaadi moodustumine, säästab gaasi tarbimist. Säästa gaasi, eriti säästa gaasi kondenskatlad, saab lugeda lingi - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/60-kak-sekonomit-gaz.html\nPärast iga seadete muutmist oodake mõni minut, kui temperatuur muutub OP-i tagaküljel. Te peate veetase tasakaalustamiseks ja jookseks kulutama piisavalt aega, kuna kõik tasakaalustusventiili reguleerimise muutused mõjutavad ülejäänud kütteseadmeid. Seetõttu võimaldaks hüdrauliline arvutus seda ülesannet oluliselt hõlbustada...\nLoomulikult ei ole sellise rangelt ligilähedase hüdraulilise reguleerimise korral võimalik maksimaalset gaasi kokku hoida. Kuid kütteprojekti puudumisel pole võimalik süsteemi võimalikult ökonoomsemaks muuta.\nReprints ei ole keelatud\nautori ja selle saidi lingi täpsustamisel.\nKüttesüsteemide iseseisev tasakaalustamine\nAutonoomsete küttesüsteemide omanikud puutuvad sageli kokku radiaatorite ebaühtlase kuumutamise probleemiga, eriti mitmetasandiliste rakendustega. Põhjuseks võib olla seotud valikut skeemi kirjaoskamatud ja kütteseadmete, tavaline õhk liiklusummikud ja ummistunud filtrid, kuid mis kõige tähtsam - probleem loomise või tehniliselt väljendudes tasakaalustamisel CO. See väljaanne on kasulik nendele omanikele, kes on otsustanud sooritada küttesüsteemi ise tasakaalustamiseks vajalikke meetmeid.\nMis on CO-i hüdrauliline reguleerimine\nPeamine eesmärk tasakaalustamine küttesüsteemi on õige jaotus summa jahutusvedelikku radiaatorid (patareid) ajaühikus, suunates nõutud summa soojuse kohtades, kus on puudus.\nPilt paremini arusaadavaks saame kujutada, et FR teatud osas on see jagatud kaheks kontuuriks, millest igaüks toob kaasa erinevad ruumid. Kuna ruumide maht on erinev, võib ka kontuuri pikkus varieeruda. Pikema pikkusega ahelaga (või rohkematel kütteseadmetel) on rohkem hüdraulilist takistust. Nagu on teada, järgib vesi (jahutusvedelik) alati vähimat takistust. Teisisõnu, vastavalt füüsikalistele seadustele jõuab ringkonnale rohkem soojust väiksema pikkusega kui kauged radiaatorid. Joonis näitab selgelt soojusenergia jaotust kahes identses süsteemis.\nEi tohiks unustada, et soojusgeneraatoris, mida pole häälestatud, töötab maksimaalne soojusgeneraator, mis mõjutab negatiivselt kõiki konstruktsiooni elemente.\nKokkuvõtteks võib öelda, et CO tasakaalustamine toimub:\nPatareide ühtlane kuumutamine sõltumata nende asukohast küttesüsteemis.\nKatlamaja majanduslik töö.\nNõuanne! Kahe toru küttesüsteemi tasakaalustamine (esialgsete hüdrauliliste arvutuste abil), lühike pikendamine (mitte rohkem kui 4 radiaatorit) on vabatahtlik. Kõigil muudel juhtudel on hüdraulika ja hüdrauliline reguleerimine vajalik hüdraulikasüsteemi tõhusaks ja ökonoomseks tööks!\nKüttesüsteemi tasakaalustamiseks on vaja reguleerida väljalülitus- ja juhtventiilid ning seadmed, mis sisaldavad järgmisi elemente:\nMöödaviik- ja juhtventiilid (käsitsi ja automaatselt).\nMeie kaasmaalaste seas on arvamus, et termostaatiliste ventiilide olemasolu radiaatoritel lahendab patareide ebaühtlase kuumutamise probleemi. See ei ole tõsi, kuna see seade reguleerib jahutusvedeliku kogust, mis sõltub ümbritseva õhu temperatuurist ja anduri asukohast.\nOluline! Ühetorusüsteemi küttesüsteemi tasakaalustamine on kõige parem käsitsi teostatud tasakaalustusventiiliga. Kahe toru puhul on ideaalne valik automaatsete tasakaalustusventiilide kasutamiseks.\nCO-i tasakaalustamise meetodid ja järjestus\nKorrigeerimist saate teha kahel viisil:\nSoojusvektori koguse põhjal arvutatud vooluhulgad.\nVastavalt iga küttekeha temperatuuril ringkonnakohtule.\nEsimene meetod kui küttesüsteem on tehtud kõigi vajalike arvutuste tegemiseks jahutusvedeliku voolu kohta igas ahela eraldi osas. Tavaliselt on sellised andmed projekti lahutamatud osad. Lisaks vajadusest omada juhtventiilidega igas circuit CO ja spetsiaalse seadme küttesüsteemi tasakaalustamine, mis on ühendatud tasakaalustusventiili asub "return torud" iga kontuuri.\nSelle meetodi olemus on reaalajas ja jahutusvedeliku vajaliku (ligikaudne arvutatud) voolukiirusega korrigeerimine.\nSelle meetodi eelis: täpsus.\nPuudused: rakendamise keerukus ja kalli analüsaatori kättesaadavus.\nTeine meetod Kandke, kui küttesüsteemi jaoks vajalikud arvutused pole tehtud. Korrigeerimise eest vastutavad peamised instrumendid on küttesüsteemi tasakaalustusventiilid, mis tuleb paigaldada igale aku tagasisuunale. Selleks on vaja pindmiste (infrapunakiirgust) termomeetrit, tänu millele tehakse kõigi radiaatorite pindade temperatuurimõõtmised.\nCO-i tasakaalustamise protsess viiakse läbi iga kontuuri iga kütteseadme kohta eraldi. Oletame, et filiaalis on FIVE radiaatorid. Lähimast kütteseadmest (soojusgeneraatorisse) avatakse kraan 1 pöördeks. Teisel - kaks ja nii edasi. Viimase aku korral avaneb küttesüsteemi tasakaalustusventiil täielikult. Lisaks tehakse radiaatorite temperatuuri mõõtmine, mille ühtlane kuumutamine on reguleeritud ventiilide pöördega ühes suunas või teise.\nEelised: protsessi lihtsus\nPuudused: tasakaalustamiseks on väike täpsus; temperatuuri mõõtmise protseduuri kestust, mis tuleneb CO inertsist.\nÜhe toruga SO tasakaalustamiseks on vaja sarnast toimingut. Ainus erinevus on see, et radiaatoritele siseneva jahutusvedeliku koguse reguleerimiseks kasutatakse nõelklappe.\nKolmas võimalus on tasakaalustades CO - gaasipedaaliga seibid, mis on paigaldatud kas tarnele või tagasi. Seibid on erineva ristlõikega, mis arvutatakse nii, et saadakse jahutusvedeliku arvutuslik väärtus. Seibid on paigaldatud armee sisemisele keermele.\nJäreldused. Tasakaalustamine on vajalik CO normaalseks toimimiseks. See tehakse pärast paigaldustööde lõpetamist, radiaatorite ja seadmete väljavahetamist, küttesüsteemi konfiguratsiooni muutmist. Reguleerimiseks on vaja erivarustust - tasakaalustusventiilid.\nNäpunäide: nende sündmuste tõhususe maksimeerimiseks on soovitatav kasutada kõrgelt kvalifitseeritud spetsialisti teenuseid, kes teevad lisaks vajalikele töödele ka vastutuse.\nTuntud hüdraulikasüsteemide seadus: kõik lekkivad vedelikud valivad kõige vähem takistuse tee. Eramu küttevõrgus reegel on järgmine: pumbast juhitav jahutusvedelik kipub läbima esimest radiaatorit või sooja põranda lühimat ringi. Selle tagajärjel halvendavad hoone kaugel asuvad ruumid soojenemist. Voolu ühtlaselt jaotamiseks on vaja küttesüsteemi hüdraulilist tasakaalustamist. Ütle, kuidas seda toimingut oma kätega läbi viia.\nKui peate süsteemi tasakaalustama\nTeoreetiliselt on korrigeerimine alati vajalik. Insener-projekteerija, kes arendab ja arvutab veeküttesüsteemi skeemi, määrab iga aku ja põrandakütte kontuuri jahutusvedeliku. Pärast paigaldamist, süsteemi täitmist ja pressimist peab töövõtja soojusvarustust vastavalt projekti projekteerimisparameetritele kohandama.\nOluline punkt. Soojuse nõudluse ja sooja vee tarbimise vastavus arvutatakse kõige ebasoodsate tingimuste - minimaalse tänavatemperatuuri järgi. Seetõttu alguses on kõik radiaator ja muud juhtventiilid täielikult avatud ja boil väljub maksimaalse töörežiimini.\nKuna keskmine üürileandja hooldab ainult kodus soojust ja mugavust, on soovitatav tasakaalustada sellistel juhtudel:\nKatila lähedal asuvad patareid kuumutatakse kuumalt või jahedas ruumis palju tugevamalt kui kaugemal asuvaid instrumente.\nÜks radiaatoritest teeb selge müra - jooksuvee murhe.\nZamonolchennye tasandusprusside torud soojendavad põrandad ebaühtlaselt.\nUue küttekeha paigaldamise protsessi abil kasutatakse käsitsi.\nKui korralikult paigaldatud küttega on kaugemates ruumides temperatuur oluliselt madalam, peab süsteem olema tasakaalus\nMärkus: On arusaadav, et liitmikud ja seadmed valitakse korrektselt, süsteem on täidetud jahutusvedelikuga, õhupulgad ja muud puudused puuduvad. Vastasel juhul on mõttetu käsitleda hüdraulilist tasakaalustamist - tulemus on null.\nKui jahutusvedeliku voolu ei tohiks reguleerida:\nKui radiaatorvõrk ja soojad põrandad töötavad ilma kaebusteta, ei peaks te uuesti ventiilid uuesti sisse lülitama - kogenematuse tõttu saate olukorda halvendada.\nErinevate probleemide väljaselgitamisel - patareide õhk, lekkimine, ummistusradiaator või tasakaalustusventiilid, paisupaagi membraani purunemine jms. Esiteks parandage viga ja kontrollige, kas küte töötab. Tõenäoliselt ei ole korrigeerimine vajalik.\nKategooriliselt pole soovitatav sekkuda kortermaja keskkütteni, lisage täiendavad kraanid ja ventiilid ühistesse riseritesse. Erand - mitmekorruselised hooned, millel on individuaalne soojusvõimsus igas korteris.\nSamuti pole soovitatav aku voolu "pigistada" tavapärase kuulventiiliga. Varda normaalne asend on täielikult avatud või suletud, vahepealses asendis ei jää klapp pikka aega.\nVee voolu reguleerivad ainult tasakaalustusventiilid, kuulventiilid on avatud 100%\nVahendid ja tasakaalustusseadmed\nEramu soojendusega radiaatorite ja soojade põrandate iseseisvaks reguleerimiseks on vaja minimaalset kohandamist:\nlambaliha või klapi varre pöörlemise võti (tavaliselt kasutatakse kuusnurka);\nAbi. Professionaalsed torulukkseptid kasutavad tihti termotuumaandurit, mis annab selge ülevaate kõikide kütteseadmete kütmisest. Seade on kallis, nii et me haldame lihtsamate vahenditega.\nTemperatuuri mõõtmiseks on parem kasutada kontaktanduri elektroonilist seadet\nMittekutsuva termomeetri asemel võib kasutada kaugpüromeetrit. Märkus: läikepindade temperatuuri mõõdetakse väikese veaga. Märkus puudutab radiaatoreid uue värvi- ja lakiga kattega.\nKui teil pole elamuelemendi juhtmestikku, enne kui alustate paberile värvimist. Sketch aitab mõista patareide ühendamist ahju ruumi vahemaad ja kaugust. Samuti puhastage boileri sissepääsuava kohvipausi ja soojendage süsteemi temperatuuril 70-80 ° C, sõltumata tänavavalgust.\nPaigaldamise suurepärane abi on tänapäevane tsirkulatsioonipump Grundfos Alpha 3, mis nutitelefoni rakenduse abil täpselt näitab reguleerimise sügavust. Minus on üksuse korralik hind (algab 240 USD).\nMeie spetsialisti praktiseeritav tasakaalustusmeetod sobib võrdselt ka suletud ühe toruga ja kahe toruga küttesüsteemide jaoks maamajade jaoks. Kollektori juhtmed ja sooja põrandad on reguleeritud muul viisil, nagu arutatakse järgmises jaotises.\nTehnoloogia olemus on kõigi radiaatorite pinna temperatuuri mõõtmine ja erinevuse kõrvaldamine, piirates jahutusvedeliku voolu, tasakaalustades kraanad. Kuidas kasutada termomeeter küttekehade abil:\nSoojendage kütteseade ja avage kõik juhtventiilid. Kui katlalt ei näidata sööda tegelikku veetemperatuuri, määrake see, lisades meetri metallist väljalaskeavale.\nEsialgu reguleeritakse klapi eelseadistamisrõngast maksimaalse vooluga\nMõõdetage esimese soojusvaheti pinnatemperatuuri kahes kohas - tarne- ja tagasivoolutorude läheduses. Kui vahe on 10 kraadi, aku soojeneb tavaliselt.\nKorda toimingut kõigil näidu salvestanud kütteseadmetel. Minge mööda iga küttekeha, vahelduvalt registreerides patareide temperatuuri kuni viimase ajani.\nKui esimese ja viimase radiaatori vaheline temperatuuri erinevus ei ületa 2 ° C, katke esimese kahe patarei ventiilid 0,5-1 pöördega ja korrake mõõtmisi.\nMõõtmine tehakse toite- ja tagasivooluotsal, maksimaalne lubatud erinevus on 10 kraadi\nKui vahe jõuab 3-7 kraadi, reguleerventiilid esimese küttekehad on suletud 50-70% (loota käive klapid), keskmise - 30-40%, hiljemalt seadmed on täielikult avatud.\nOodake 20-30 minutit, lubades akudel uutes tingimustes soojeneda, seejärel korrake mõõtmisi. Selle ülesandeks on saavutada tavapärane erinevus 2 ° C (pikkade ristlõike puhul on lubatud 3 kraadi) viimase ja esimese seadme vahel.\nKorrigeerige korrigeerimisprotseduuri, keerates tasakaalustusventiilid veerand või pool pööret, kuni saavutate kõikide patareide sama soojenduse. "Kuula" iga radiaator müra jaoks, mis näitab jahutusvedeliku suuremat voolukiirust.\nOluline punkt. Ärge sattuge kraanade ülemäärase keerdumisega, seega ei saavutata säästmist. Võrdlege kütteseadme sisend- ja väljalasketemperatuuri - kui erinevus ületab 10 ° C, tuleb klapp vabastada. Tänu liiga madala jahutusvedeliku voolule ruumis muutub külm.\nSuletud kahe toru süsteemi patareide ligikaudne korrigeerimine on näidatud kahekorruselise maja küttesüsteemi näitel. Miks on ligikaudne: sulguvate patareide arv ja kraana pöörete arv on iga juhtmestiku jaoks rangelt individuaalne, on koha vaja mõista. Kui te kahtlete oma tegevuste õigsuses, tõmmake jahutusvedelikku järk-järgult, tehes klapi poole pöördega ja mõõdetest korrigeerides.\nReeglina ei vaja 3-4 akusid ühe toruga "Leningrad" tasakaalustamist, piisab esimese radiaatori "vajutamisest". Järgnevas juhtmestikus (silmus Tyhelman) peate piirama esimese ja viimase seadme. Videoklipi ekspert näitab selgelt kohandamise järjekorda:\nSoojad põrandad ja kimbu jaotus\nKuna põrandaküttekontuurid ja kiirkere radiaatorid on ühendatud tavalise kammaga, viiakse tasakaalustus otse kollektori külge. Reguleerimisviis sõltub rotaammentide olemasolust - läbipaistvast vooluhulgamõõturi kolbidest, mis on paigaldatud toite või tagurpidi.\nSoojuskaabli voolu õigeks seadmiseks rotatsioonimeetrite järgi arvutage iga veepiirkonna vee voolu vastavalt järgmisele valemile:\nG - kontuuris voolav kuumutatud vee mass voog, kg / h;\nQ on soojushulk, mida vooluahelas peaks andma, W;\nΔt on temperatuuri erinevus silmus sisselaskeava ja väljalaskeava juures, projekteerimisväärtus on 10 ° C.\nÜhe korruse vooluahela Q võimsus määratakse vastavalt individuaalse ruumi soojusvajadusele. Parameeter arvutatakse vastavalt ruumipinna 100 W / m² eriskeemile või küttekoormuse arvutamisele. Voolumõõturid on märgitud l / min, nii et tulemust tuleks jagada 60-ga.\nNäide arvutus. 10 ruutu ruumi kütmine nõuab 1 kW soojust. Jahutusvedeliku tarbimine on 0,86 x 1000/10 = 86 kg / h või 86/60 ≈ 1,43 l / min.\nSpetsifikatsioon. Kui suur ala on jagatud kaheks küttemonoliteks koos eraldi veepiisadega, arvutatakse ka voolukiirus poole võrra.\nSooja põranda silmuste täiendav tasakaalustamine toimub vastavalt juhistele:\nTäidetud ja survestatud süsteemis lülitage põrandakütte tsirkulaator sisse. Katlit ei pea käivitama.\nManuaalse reguleerimise korkide abil sulgege kõik kammuse teise osa termostaatventiilid.\nAvage esimene ventiil ja reguleerige vastav rotameeter. Nõutav vooluhulk seatakse voolumõõturi põhjapööra pööramisega.\nPärast seadistamist sulgege ventiil uuesti ja jätkake järgmise ringkonnakohtuga. Lõpuks avage kõik regulaatorid ja kontrollige rotametreid voolukiirust uuesti.\nAbi. Erinevate tootjate kollektoritel asetatakse vooluhulgamõõdikud toite- või tagasivoolu kambrile (need on samuti struktuurselt erinevad). Maksimaalse voolu reguleerimiseks ei oma roteerumärkide asukohad olulist rolli.\nTalajaotuse patareid on tasakaalustatud samal viisil. Täpsuse saavutamiseks võite ühendada kaks võimalust - vastavalt radiaatori disaini voolukiirusele ja pinnatemperatuurile (meetodit on kirjeldatud eelmises jaotises).\nKui majanduse huvides on teil võimalik osta kogujat ilma rotameetriteta, siis korrigeerimine võtab mitu päeva. Ülesanne on saavutada sama temperatuur kõigis silmuste tagasivoolutorustikes. See tähendab, et esmane paigaldamine toimub ligikaudu vooluahela võimsuse ja pikkuse kaudu, siis mõõdetakse tagasivoolu temperatuuri ja korrigeeritakse vooluhulka.\nLoomulikult on selline tasakaalustamine vajalik katla käivitamiseks. Negatiivne punkt: pärast voolu reguleerimist võtab see betooni soojenemiseks või jahutamiseks mitu tundi ning ahel stabiliseerub tagastatava temperatuuri.\nRadiaatoriga küttevõrk väikeste harudega on tasakaalus ilma probleemideta. Kui kahesuunalise jaotuse käte pikkus erineb suuresti, muutub ülesanne mõnevõrra keerukamaks. Kuid ärge muretsege - vahele 3 kraadi vahel viimase ja esimese radiaatori käesoleval juhul peetakse normiks. Võtke arvesse ühte nüanssi: korrigeerimine toimub maksimaalse kuumutamisega, töörežiimis langeb veetase temperatuurini 60 ° C, väheneb ka 3 ° C vahe.\nSoojussüsteemi tasakaalustamine eramajas\nArtiklis kirjeldatakse eramaja küttesüsteemi tasakaalustamist ja küttesüsteemi tasakaalustamist mitmepereelamutes hoones\nKuidas on küttesüsteemi tasakaalustamine eramajas\nMeetodi põhiolemus on seadme abil iga süsteemi haru või püstja tegelik jahutusvedeliku arvutamine. Selleks tuleb tagastusliini tagastamiseks paigaldada elektroonilise seadme ühendamiseks mõeldud liitmik.\nIga haru jaoks näidatud kulude skeemil on ainult seadme ühendamine ventiili ühendustega ja vajaliku voolu reguleerimine spindli keerates. Sel viisil viiakse läbi ka mitmepereelamuhoonete küttesüsteemi tasakaalustamine.\nProtsess algab asjaoluga, et klapp avaneb kõige kaugemal ja kõige võimsamal kütteseadmel. Ülejäänud on avatud kindlale pöördele. Näiteks, kui ühe haru patareid on 6 tk. ja klapp lahti keeratakse 5 pööret, siis esimesel radiaatoril tehakse 1 pööret, teine - kaks ja nii edasi, viimane on lõpuni avatud. Eramu kahe toru küttesüsteemi ligikaudne tasakaalustamine on see, et kõigi kütteseadmete väljundite temperatuur on sama.\nMitmele tarbijale on soojusvaheti õige jaotamise lihtsaim näide mitmepereelamu hoone soojendamisest. Kui selle loomisel kasutati üheahelalist skeemi, jääks mõned tarbijad ilma soojust välja. Seetõttu on hoones mitu küttekontuuri. Sama põhimõtet saab rakendada ka eramaja või suvila autonoomse süsteemi jaoks.\nKuid kõigepealt peate mõistma, mis on küttekontuur. Kujutleme ette, et teatav torujuhtme osa tekib haru ja osa kuumutuskandjast suunatakse piki eraldi kontuuri teise ruumi. Sel juhul võib iga kontuuri pikkus olla erinev, kuna majade ruumid on ebavõrdsed. Selle tulemusel satub ühine tagasivoolutoru erineva jahutusveega vesi. Kuid suur probleem on maja soojus ebavõrdne jaotumine. Selle kõrvaldamiseks on vajalik kütteringide tasakaalustamine.\nSelline meetmete kogum, mille eesmärk on jahutusvedeliku ühtlane jaotamine sõltuvalt küttesüsteemi iga haru pikkusest. Seda saab kavandada projekteerimise etapis:\nKui süsteemil on kaks kütteringi - nende pikkus peaks olema ligikaudu võrdne. Selleks jaotatakse torujuhtmed iga ruumi piirkondadesse;\nJaotuskogumiskomplektide paigaldus. Nende eeliseks on võimalus kasutada spetsiaalseid elemente, mis automaatselt piiravad jahutusvedeliku voolu automaatselt. Otsustavaks teguriks on küttekontuuri pikkus;\nSpetsiaalsete seadmete kasutamine, mis reguleerivad kuuma vee mahtu sõltuvalt määratud väärtustest.\nKütteringi aurude tasakaalustamiseks võetud meetmete tulemus peaks olema kogu maja aladel ühtlane temperatuur.\nKõige sagedamini tekib veekindla põrandasüsteemi kujundamisel termilise reguleerimise probleem. Sellepärast on selle skeemi järgi kohustuslik koguja, kes vastutab selle suletud küttekontuuri eest.\nIga sisselaske- ja väljalaskeavaga on ühendatud eraldi vooluahelad. Mitte alati nende pikkus võib olla sama. Seetõttu on disainis ette nähtud reguleerimise mehhanismid:\nVoolumõõtur on paigaldatud tagasivoolujuhtme harule. See täidab veekoguse reguleerimise funktsiooni sõltuvalt küttekontuuri pikkusest;\nTermoregulaatorid - piirata vee sissevoolu vastavalt temperatuuriindeksile.\nJahutusvedeliku algsel õigel jaotumisel suletud küttekontuuriga piisab lihtsast arvutusest. Peamine näitaja on iga haru maht. Nende väärtuste summa vastab 100% -le. Arvutamiseks on vaja jagada iga ahela maht ja arvutada sellele vee sissevoolu piiramise koefitsient.\nKui tasakaalustada veekihiga põrandat suurel alal, on soovitatav arvestada iga kontuuri pöörde arvuga. Nad loovad täiendava hüdraulilise takistuse.\nMida teha, kui rõhk süsteemis tõuseb\nKuid mitte kogu aja jooksul väheneb küttesüsteemi rõhk, aga ka eramajade süsteemist tulenev surve suureneb. Nende vigade põhjused võivad olla:\nregulaatori rike. Kui temperatuur on langetatud, võib see anda signaali, et lülitada veevarustus katlast välja. Küttesüsteemi põhimõte võimaldab seda võimalust, kuid probleemi on lihtne lahendada: arvutamist pole siin vaja; reguleerige regulaatori seadistusi nii, et klapid ei oleks täielikult sulgunud;\nkui automaatika on katki, see tähendab, et kui arvutused ja paigaldamine ei olnud õigesti tehtud, saab süsteemi pidevalt toita ja rõhk suureneb. Probleemi lahendamiseks sulgege üks rida, seejärel reguleerige jahutusvedeliku ringlust;\ninimtegur. Näiteks üks kraanad on suletud, ventiil pärast ennetusmeetmete lihtsalt ei avanud. Sageli juhtub see siis, kui on olemas küttekampaania. Vaadake hoolikalt kõiki vajadusel veevarustustorusid, seejärel avage need;\nSuurrõhu põhjustajaks on ka õhupall (ka tilgad). See tuleb leida ja eemaldada;\nFiltri saastumise tõttu suureneb rõhk. Sellisel juhul peate puhastamist korralikult tegema, seejärel katsetama maja kütmist. Mõnikord on vaja paigaldada küttesüsteemi uus filter.\nKuidas lekke tuvastada ja remontida? Kui rõhk süsteemis väheneb, siis tuleb lekkida, st selgelt määratleda asukoht, kus viga asub. Sellisel juhul peate kontrollima kõiki torusid, veendumaks, et need on tihedad. Erilist tähelepanu tuleks pöörata aladele, kus liitmikud, liitmikud, torud on ühendatud. Tavaliselt on lekkeid esinenud.\nSee on tingitud mitte ainult tugevast rõhuvabastusest, vaid ka sellest, et seade on halb. Kuid siis, kui torude asukohad on nähtavad, on piigid nähtavad, siis peab süsteem põhjalikumat kontrolli. Mõningaid piirkondi võib osutuda vajalikuks parandada ja asendada.\nNeed kontrollid tuleb teha korrapäraselt, et õigeaegselt tuvastada kõik tõrgeteta toimimine, muuta torusid või nende ühendusi. Kuid kui torud asendatakse ja rõhk küttesüsteemis väheneb, tuleb põhjalikum veaotsing läbi viia. Soovitav on kutsuda kapten, kes eriseadmete abil tuvastab rõhu languse põhjuse.\nSellisel juhul peate vee äravoolu, täitke torud õhuga, kasutades kompressorit. Patareid ja boiler eemaldatakse süsteemist, seejärel kontrollitakse kõiki torusid hoolikalt. Piirkondades, kus esineb lekkeid, saab vastavalt käesolevale lõigule helisignaali ära tunda.\nRemont peab toimuma õigesti, siin on vajalik:\ntorusektsiooni asendamine, milles avastatakse lekkeid uude sektsiooni;\nkui ristmikul on nõrgenemine, siis on see ainult pingutatud, siis on tõenäoliselt vaja toruliitmike vahetamist;\nmähist kasutatakse tihendamiseks lint, mis on selleks spetsiaalselt müüdud;\nToru kahjustatud osa, kaasa arvatud ühendus, muutub täiesti uueks.\nKui lekke tuvastamise tööde ajal midagi ei leita, siis on probleem tõenäoliselt küttesüsteemi enda, täpsemalt paisupaagi ja katla efektiivsuses. Veekütte paigaldamisel peate hoolikalt kontrollima kõiki patareisid, seal võib esineda ka lekkeid, võivad olla lahtised ühendused. Selles etapis abivahendeid ja materjale pole vaja.\nNende tööde tegemiseks on soovitav helistada kaptenile ja mitte osta mittevajalikke materjale, sest tõenäoliseks rikke põhjuseks on mõne montaaži valesti paigaldamine, otse kütteseade. Aga reeglina, pärast lekete eemaldamist, on süsteemi rõhk normaliseeritud.\nEramute tänapäevaste suletud tüüpi küttesüsteemide skeemid\nEraldi majapidamist soovitatakse varustada kahetoruga kütteseadmetega, millel on sundtõstuk. Nende skeemid võivad olla vertikaalsed, sarnaselt joonisel fig. 4 koos soojusvaheti asemel katla (pos 9) ja suletud membraani paisupaak, mis on ühendatud lühikese toru abil samast punktist pumba ees.\nKuid kõikide ruumide lae ja põrandate puurimine, vertikaalse kahe toruga püstikute vahelejätmine, on mõttetu. On õigem kasutada joonisel fig. 2 kujutatud horisontaalset kahe toru süsteemi. Eramuumi iga korruse ruumides välditakse järjestikku perimeetri horisontaalset küttekontuuri, mis on ühendatud ühe torutorustiku abil, nagu on näidatud allpool toodud joonisel.\nKahetornise maja kütte kahetoru horisontaalne skeem.\nRadiaatorid, põrand kontuurid Viimasel skeemi nimetatakse seiskuks otpitelnym ühendatud torude ( "sööt" ja "tagasivoolu torud") küljel viisil. See võib olla väiksem, kui peatorul vooderdise ja radiaatori all peidus dekoratiivsed põrandaliistud või diagonaali, pakkudes maksimaalset jahutusvedeliku kütteseadme ümber. Kõik meetodid varisemine täitmise circuit ühise omane puudus - erinevate hüdrauliline takistus jahutusvedeliku teed läbi radiaatorid tõttu eri pikkusega küttetorud. Madalaim hüdrauliline takistus tulevad sisend korruseline radiaatorid, nad on voolujooneline jahutusvedeliku kuumutatakse intensiivsemalt kui teised ja uuemate seadmete korruseline circuit.\nTundmatu kava ei ole lihtne tasakaalustada, radiaatori ventiilide avamiseks / sulgemiseks kulub palju aega, tagades radiaatorite ühtlase kuumutamise. Nendest puudustest vabaneb horisontaalne kahe toruga Tichelmani (läbivoolukava) skeem kahekorruselise maja soojendamiseks, nagu on näidatud allpool.\nHorisontaalne Tichelmanni topelttorude skeem\nSiin on küttetorude kogu pikkus ükskõik millisele radiaatorile põranda kontuuril ühesugune. Põranda sisenditele kõige lähemal asetsevatel radiaatoritel on toitetoru minimaalne pikkus, kuid maksimaalse tagasivoolu pikkus. Kõige kaugemal saab jahutusvedelikut kõige pikemate torude abil ja lühema ajaga. Tulemuseks on, et kõik radiaatorid soojenevad ühtlaselt, kuid tasakaalustusahel ei vaja seda, kuigi see kaotab torude kogupikkusest tingitud katse.\nTsooni küttevõimsust saab suurendada ka ruumi automaatse kütte temperatuuri kontrolli abil. Lõppude lõpuks on ökonoomne säilitada sama temperatuur kõikides tubades ööpäevaringselt. Igas majas on ruume, mida ei kasutata, saab nende temperatuurist minimaalseks minna, st 18 kuni 13 ° C.\nOptimaalne on "diferentseeritud" lähenemine küttele. Sellisel juhul võite ruume jagada mitmeks tsooniks (ahelad), eraldada väike pumba iga üksikisiku jaoks ja reguleerida kontrolleri vastavalt andurite lugemitele tsoonikontrolleri abil. Samal ajal on gaasijuhtmete ümberkujundamine vajalik, kuid polümeeri või metallist plastikust torude suhteliselt madala hinnaga töötlemiskulud on väikesed.\nKaasaegsed elektroonilised termostaadid on ökonoomsemad kui traditsioonilise disaini mudelid. Seega võimaldavad Danfossi ruumitermostaadid koos krono-proportsionaalse juhtimisfunktsiooniga katla lülitite perioodilisust ja kestust igas töötsüklis. Tänu neile on võimalik kondensatsioonikatelde efektiivsust suurendada 5-10%, st kütusekulu vähendamiseks.\nOletame, et maja kütmiseks, mille pindala on 100 m 2, vajate 10 kW võimsust. Võib eeldada, et põlemisel 1 m3 gaasi annab vajaliku 10 kW, seega iga tund me põletada 1 m 3 gaasi ja pool kütteperioodi "toru" lennata umbes 4320 m 3 gaasi kulu umbes 26 tuhat. Rub. (alates 6 rubla arvestusest 1 m 3 kohta). Kui me suudame säästa 15-20% kütusest, siis sel juhul on kokkuhoid 4-5000 rubla. hooajaks.\nTeine võimalus gaasi (või muu kütusekulu) säästmiseks on katla paigaldamine ilma kompenseeritud automaatika, mis võib sõltuvalt tänavatemperatuurist muuta kütterežiimi (ja kütusekulu). Seadme komplekt sisaldab tänava ja ruumi temperatuuri andureid, juhtimispulti (kontrollerit), pumba segamisseadme kolmekäiguliste ventiilide servo ajamid.\nAutomaatset juhtimiskilpa saab panna, kuid palun arvestage, et kõik mudelid ei toeta andurite paigaldamist. Me ütleme, vananenud tehnikat vaevalt saab automatiseerida. Kuid peaaegu kõik kaasaegsed tuntud tootjad - Ariston, Bosch, Buderus, Viessmann - toetavad automatiseerimistööd.\nSeega mehaaniline termostaat sisse / välja pakkuda teatud kokkuhoid ja mugavus, kuid nad ei saa kunagi võrrelda elektrooniliste andurite, millega boiler analüüsib dünaamika muutused temperatuuris ja kergesti reguleerida isegi alla "custom" olukorda (näiteks kui maja poole või eetris kõik toad ) Enamike elektroonikaseadmete hind on umbes 5-10% boileri enda maksumusest, võimaldades gaasi tarbimist vähendada oluliselt (15-20%).\nKüttesüsteemi tasakaalustamine mitme korruselises hoones\nViimastel aastatel on uute kodude ehitamisel autonoomne küte. Selle individuaalse kütmise meetodiga paigaldatakse katlaruum otse kõrghoone keldrisse või garnitšisse. Omalt poolt on küttesüsteem jagatud avatud ja suletud. Esimesed näevad ette elanike sooja vee pakkumise jagamise kütmiseks ja muudeks vajadusteks, teiselt poolt - ainult kütmiseks.\nEramu ühetoru küttesüsteem tähendab, et süsteemis on kõikides radiaatorites ühtlane jahutusvedeliku vool. Samal ajal annab põranda peal voolav vesi või muu vedeliku tekitamine esimesele radiaatorile soojuse, mis aitab jahutusvedeliku temperatuuri vähendada.\nEramu ühetorusoojuspump on halb, kuna viimase küttetemperatuur radiaatoriringis on tunduvalt madalam kui esimene. Seda puudust on lihtne kõrvaldada. Selleks on vaja akude järjestikku suurendada jaotiste arvu. Sellisel juhul, mida kaugemal on radiaator põhiliini lähtepunktist, seda rohkem jaotisi peaks see sisaldama. See on üks olulisemaid puudusi, mis on ühe toruga küttega.\nKütteradiaatorite ühetoruühendus on üsna keerukas ja aeganõudev protsess, kus on väga oluline teha osade arvu korrektseid arvutusi.\nKahekorruselise maja ühetoru küttesüsteem ja ühekorruselise maja ühe toruga küttesüsteem on oma olemuselt üsna erinevad. Praegu kasutatakse horisontaalset ühekordse torustiku küttesüsteemi ja vertikaalset ühekordse torustiku küttesüsteemi. Samuti luuakse skeemid, mis arvestavad vedeliku sunnitud või loodusliku ringluse kaudu süsteemi. Mitte kõik juhtumid ei sobi looduslikuks ringluseks, kuid mõnikord on seda parem kasutada.\nKui ühe toruga küttesüsteemi käivitamine toimub käsitsi, tuleb alati meeles pidada, et möödaviik, samuti kõik süsteemi sõltumatud elemendid peaksid olema võimelised ventiilidega kattuma. Seda tehakse tagamaks, et ebaõnnestumiste korral saaksid nad ilma täiendavate probleemideta hilisemat asendust või parandust.\nHorisontaalne ühe toruga küttesüsteem\nEramu ühetorusoojuskujunduse skeem eeldab kasutamist ühetasandilistes struktuurides. Ainult siin saate seda rakendada. Seda nimetatakse mõnikord ühe toru küttesüsteemiks Leningradka. Ühetorusüsteemi küttesüsteemi ühendamise kava on antud juhul väga lihtne.\nMaanteel on kas põranda peal või põranda ehitamisel. Samal ajal on põhiliini soojusülekande vähendamine kohustuslik ja selleks peab süsteem olema isoleeritud. Kõik selle süsteemi torud on paremini paigaldatud teatud nurga all ja radiaatoreid saab paigaldada samal tasemel.\nMõnikord paigaldatakse privaatne kahekorruseline maja horisontaalne ühetorusüsteem. Kahe korruse maja soojendamiseks kasutatav ühetorustik on mõnevõrra keerulisem kui üheastmelises struktuuris. Siin lisandub süsteemile ka tõusujõud, mis varustab vedelikku teisel korrusel. Kui selline võimalus on olemas, tuleb püstja lõigata esimesele korrusele, mis asub esimesel korrusel.\nSelles süsteemis saab temperatuuri järk-järgult reguleerida. Mitmekorruselise maja ühetoruset küttesüsteemi saab teostada samal põhimõttel, kuid alati tuleb meeles pidada, et sellises olukorras ei saa soojuse kadusid vältida. Ülemisel korrusel on see alati palju madalam kui alumistel korrustel.\nKorterelamute kahetoruselised küttesüsteemid\nMitmesuguste hoonete küttesüsteemid võivad olla järgmist tüüpi:\nvertikaalne: ühe toruga, kahe toruga;\nhorisontaalne: kahe toruga vertikaalsed tõusutorud ja ühe toruga horisontaalsed korteriühendused, kahe toruga vertikaalsed tõusutorud ja kahe toruga horisontaalsed korteriringid.\nSüsteemi vertikaalne tüüp tähendab, et korterist läbivad mitmed vertikaalsed tõusutorud mitmest ruumist vähemalt ühe ruumi kohta. Sellisel juhul on tarbitava soojuse korteri registreerimine võimatu. Selliste süsteemide skeeme on kujutatud alljärgnevas joonisel.\n1. Mitmekorruseliste hoonete skeemid. a) ühekordse toru, b) kahe toruga.\nHorisontaalsed tüüp nõuab vertikaalne ärkajad trepikodades üksikute topelt toru sisselaskeava kodudes, võimaldab ruumi loendurid termiliselt struktuurselt sisaldub korteri kontrolli üksuse ja raamatupidamine soojuse (Kuru) asub sees-või väljaspool korteris.\nPärast korterisse sisenemist võivad küttetorud seda mööda ümbermõõtu mööda lasta või suunata radiaalselt sissepääsu ukse kaudu. Perimeetri horisontaalse skeemi jaoks on vajalikud erineva läbimõõduga torud ja liitmikud, mis suurendavad kulusid. Sellise süsteemi arvutamine on üsna keerukas. Gaasijuhtme radiaalse versiooni jaoks on vajalikud sama suurusega torud ja liitmikud, näiteks DN 15 või 20 mm.\nSellise skeemi arvutamist saab hõlpsalt käsitsi teha. Puuduseks on vajadus läbida kõik torud läbi sissepääsuava avamise. Mõlemad horisontaalsed kaks toru ahelad on toodud alljärgnevas joonisel.\n2. Kahe toru horisontaalsed korteri süsteemid. a) perimeetri ahel, b) radiaalne ahel\nINDIVIDUAALSETE KÜTTESÜSTEEMI PLÜSSID MITMEKTORI MAJA\nKortermaja küttesüsteemi ehitamine võimaldab kommunaalettevõtetel vähendada pakutavate teenuste tariife. Lisaks rahalistele säästudele saab tarbijal ise õigel ajal ruumi kuumutamise temperatuuri suurendada või vähendada. Seega on sõltumatu tüübi kortermaja küttesüsteemi kohandamine optimaalse temperatuuri režiimi kehtestamiseks tõhus viis.\nKorteri ja keskkütte kasutamise majandusnäitajad\nEluruumide individuaalne küte võimaldab arendajatel objekti üürimisel pisut vähendada ruutmeetrite hinda. See on tingitud asjaolust, et suurte kulude koostajad kannavad kommunikatsiooni ehitamise ajal. Autonoomse tüüpi kortermaja küttesüsteem võimaldab arendajatel välja arendada ka kogu infrastruktuuriga asustatud elamukeskustest kaugel asuvad uued territooriumid;\nKortermaja maja küttesüsteemi tööga seotud maagaasi märkimisväärse majanduse taustal tõestatakse. Võrreldes sellise meetodiga nagu elektrienergia korteri soojustamine, on maagaas majanduslikult ökonoomne.\nAutonoomset kütteseadet kasutades on võimalik vähendada soojuse kadu tarbijale. Puudub vajadus küttesüsteemide täiendava kuumutamise järele, mille kaudu tarbekaupadele tarnitakse kuum vesi, ning mitmepere maja küttesüsteemi tasakaalustamine on lihtne ja suhteliselt kiire;\nKahetsükliline katla mitte ainult soojendab korterit, vaid pakub ka kuuma veevarustust\nNeile, kes on harva leitud nende korterid, parim lahendus on, soojendades välispinna toas, mis võimaldab pikka aega hoida soojas ja vältida hävitamine struktuuri mõju all niiskust;\nErilist tähelepanu võib pöörata ventilatsioonisüsteemile. Kui kortermaja kütteseadme ja eriti gaasi töötav seadmete kütteseadme reguleerimine on oluline, tuleb mõista, et laguprodukte tuleb kvalitatiivselt tuletada. Uutes ehitistes on kõik vajalikud tingimused plaani rakendamiseks. Siin on paigaldatud kaasaegsed ventilatsiooni- ja puhastussüsteemid. Seega kortermaja küttesüsteemi loputamine toimub ilma probleemideta, kuna projekteerimisel on see juba ette nähtud. Kortermajas iseseisva küttekorteri paigaldamiseks on oluline kooskõlastada kõik koos linnajuhtidega ja kindlasti varustada seadmete paigutamise projekti.\nSeade või selle nimetus kuumutamise ohutusgrupiks peetakse üheks peamiseks elemendiks, mis tagab autonoomse kütte kompleksi nõuetekohase toimimise. Enamikul kaasaegsetel katlamajade seadistustel on juba kaitseseade, kuid teistel kateltidel on kohustuslik paigaldamine.


Mihkel Kärmas võttis vastu väljakutse: kuue päevaga ümber maailma | Õhtuleht\nMihkel Kärmas võttis vastu väljakutse: kuue päevaga ümber maailma (5)\nMihkel KärmasFoto: TEET MALSROOS\nMihkel Kärmas on vastu võtnud väljakutse lennata kuue päevaga ümber maailma, et tuua Eesti televaatajateni ülemaailmne koristuspäev. Reis peaks algama 12. septembril Tallinna lennujaamast ja tagasi jõuaks mees 17. septembril.\n„Üldjoontes õige, aga natukene tõttame sündmustest ette, sest pileteid veel ei ole,” jääb Kärmas tagasihoidlikuks. Kui piletid tänase päeva jooksul soetatud saavad, on suhteliselt kindel, et teekond tuleb ette võtta. „Ma enne ei jagaks siin laskmata karu nahka, kui asjaks läheb,” on Kärmas tagasihoidlik. Ta rõhutab, et kuna plaan on keeruline, siis hästi palju sõltub piletitest.\nSurfihing Mihkel Kärmas: kui suvel head ilma pole, aitan sõpradel baaris laudu teenindada (10)\nTänavune „Teeme ära!“ tuleb ülemaailmne\n21. juuni 2018, 10:23\nSellise ulmelise plaaniga nõustus Kärmas ennekõike seetõttu, et tegemist on ajaloolise sündmusega ja lisaks on hea aeg-ajalt enda mugavustsoonist välja minna. „Saab siis näha 15. septembril, et kuivõrd see (toim. ülemaailmne koristuspäev) maailmas kõlama jääb, aga Eestist seespoolt vaadetes on see kindlasti väga suur asi. Nii ehk naa on see selline auasi olla kuidagi väikestviisi osaline selles. Ja endal ka ju põnev selline temp ära teha,” selgitab Kärmas nõustumist.\nEt eestlased sellist asja enne teinud oleks, Kärmas ei tea. Sarnane maratonsaade ja nii pikkade vahemaade tagant on esmakordne.\nSelliseks ettevõtmiseks mees eriliselt ei valmistu. „Metsajooks ja surfitrenn, eksju,” muigab Kärmas veidi, selgitades, et saate tegemine käib tavalise hooga ja taas rõhutades kõige rohkem mängivad rolli lennupiletid.\n„See graafik on keeruline ja selle tõttu tuleb siin saatetegemises igasuguseid vangerdusi ette. Selleks et ära olla, on vaja ka siin päris palju meie töögraafikut muuta. Aga et ma lendaks nüüd lennukiga näiteks, et harjuda lennukitoidu ja konditsioneeriõhuga, ei, seda ei ole.”\nSuurim väljakutse ongi pikad järjestikused lennud, eri ajavööndid, pikk ootamine, väljapuhkamata olek ja seda just reisi lõpuosas, kui Hawaiile jõutakse. Sisuliselt elab Kärmas 15. septembri läbi kaks korda.\n„Hawaiile jõudes alustame seda 15. septembrit otsast peale ja põhimõtteliselt otse lennukist peaksime minema koristustalgutele kuskile imekaunile aga väga prügistatule Hawaii rannale, kus me siis kogu seda päeva jälgime,” tutvustab Kärmas plaani, lisades, et selleks hetkeks on nad olnud juba päris palju tunde lennukis ja tuhistanud läbi lugematute ajavööndite.\n„Kujutan ette, et meil on silmad suhteliselt pahupidi seal laupäevaks, aga kuna see on vastutusrikas lõik, tuleb seal olla lõpuni ja võimaluste piirides seda kajastada,” mõtiskleb ta.\nTeekond algab Tallinna Lennujaamast, kust lennatakse Uus-Meremaale. Pärast filmimist lennatakse sealt vahepeatustega edasi Hawaiile, kus koristustalgud lõppevad.


Danske Bank: I kvartali langus on nõrk tulemus - Raamatupidaja\nDanske Bank: I kvartali langus on nõrk tulemus\nDanske Banki vanemanalüütiku Violeta Klyviene sõnul on Eesti esimese kvartali 2,3protsendiline majanduslangus nõrk tulemus, pank ise prognoosis 1,5%st langust.\n"Eesti majanduslangus on teiste Balti riikidega võrreldes väiksem, kuid esimese kvartali tulemus ei anna siiski aastakokkuvõttes palju põhjust optimismiks," ütles Klyviene ERRile. Samas märkis ta, et langusele aitasid kaasa ühekordsed tegurid, nagu näiteks külm talv.\n"Üldiselt jääme me aga oma suhteliselt konservatiivse prognoosi juurde, mille järgi langeb Eesti majandus tänavu 0,7%," ütles Klyviene. Samas lisas ta, hetkel paistab siiski rohkem positiivseid tegureid, mis võiks SKP kasvunumbrit aastaarvestuses mõjutada.\nNii Eesti rahandusministeerium kui ka keskpank on prognoosinud tänavuseks Eesti majanduskasvuks ühe protsendi.\nDnB Nord panga teatel seisab Eesti majandus sel aastal paigal. Nordea hindab seoses ekspordinõudluse taastumisega Eesti majandusolukorda varasemast optimistlikumalt ja ootab Eestile tänavu 1,2protsendilist majanduskasvu


Uuskasutuskeskus pole kirik, kus oma tarbimispatud andeks saab - TV3\n“Eestlased ostavad keskmiselt kolm uut riideeset kuus,” ütleb Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse programmijuht Harri Moora. “Võrreldes Läti ja Leeduga me ostame uusi rõivaid tunduvalt rohkem,” lisab ta.\n“Pakume suurperede liidule, pakume loomade varjupaikadele, naiste varjupaikadele, aga need kogused on ikka väikesed, mida tegelikult vajatakse,” kirjeldab Uuskasutuskeskuse juht Diana Paakspuu.\nEestlaste poolt ära visatud riiete kogused on meeletud. Uuskasutuskeskustesse üle riigi tuuakse iga kuu 60-70 tonni kasutatud riideid, mis tuleb kokku koguda, käsitsi sorteerida ja üle kontrollida. Otse edasimüügiks kõlbavad vaid vähesed ja enamik on lihtsalt prügi, millega pole midagi teha.\n“Me saame ka väga auklikke riideid. Kuskil 40 tonni kuus on selliseid, mida võiks nimetada tekstiiliprügiks,” sõnab juht Diana Paakspuu.\n“Laseri” ringkäik Uuskasutuskeskuses näitas, et uut omanikku ootavad seal ka täiesti uued rõivad, millel alles eelmise poe hinnasiltki küljes. Ehk siis inimesed ostavad odava hinna tõttu uusi riideid endale rohkem kui nad ise tegelikult vajavad.\nAafrika meie särke ei vaja\nHarri Moora purustab illusiooni, nagu oleksid kolmanda maailma lapsed äärmiselt tänulikud meie vanade T-särkide üle. “Tegelikult on Aafrikas see põhjustanud probleeme. Nendega ei ole seal midagi teha,” ütleb ta. Nii mõnedki Aafrika riigid on oma piirid juba sellise “humanitaarabi” ees kinni pannud.\nKui naaber Sinu vanu pükse ei vaja ja ära tüüdanud särke ka teisel pool maailma ei oodata, mis siis meie kasutatud riietest saab? –Kellelgi pole vaja kümnete tonnide jagu vanu riideid, mis Eestis iga kuu üle jääb, seega lõpetab tonnide viisi tekstiili oma maise tee… prügimägedel.\nMida oma vanade riietega tegelikult teha ja millised on need konkreetsed asjad, mida riiete ostmisel jälgima peab, näeb juba täna kell 20 TV3 saates “Laser”.


Hiina Public istutusmaterjalide tootjad ja tarnijad - Public Planters Factory - Baike Biological\nKodu > Toote > Mitmeotstarbeline planter > Avalikud istutusmasinad\nBK-7021 Euroopa stiilis disain istutus eest Shopping Mall, Φ299 * 260 * alt Φ250.2mm\nKirjeldust Euroopa stiilis disain istutus kaubanduskeskus, φ299 * 260 * alt φ250.2mm: brändi: BAIKE materjali: bambusest Fiber, õled, aganad mais pulber värv: mis tahes värvi saab teha kliendi nõudmistele. Kasutamine: Siseruumides/väljas/Office keskmine pikkus: 45 päeva...\nBK-7020 Euroopa stiilis kerajas kaubandusliku istutus, Φ400 * 200 * bottomφ334.4 mm\nKirjeldust Euroopa stiilis kerajas kaubandusliku istutus, φ400 * 200 * bottomφ334.4 mm: brändi: BAIKE materjal: bambusest Fiber, õled, aganad mais pulber värv: mis tahes värvi saab teha kliendi nõudmistele. Kasutamine: Siseruumides/väljas/Office keskmine pikkus: 45 päeva...\nBK-8088 tänava kahepoolne istutus väiksus, 353.4 * 470 mm\nTänava kahepoolne istutus väiksus, 353.4 * 470 mm kirjeldus: brändi: BAIKE materjal: bambusest Fiber, õled, aganad mais pulber värv: iga värv võib teha kliendi nõudmistele. Kasutamine: Siseruumides/väljas/Office keskmine pikkus: 45 päeva sertifikaat: SGS/BETA äri tingimused...\nBK-8087 City kombinatsioon istutus puhul 419.3 * 570 mm\nCity kombinatsioon istutus puhul 419.3 * 570 mm kirjeldus: brändi: BAIKE materjal: bambusest Fiber, õled, aganad mais pulber värv: iga värv võib teha kliendi nõudmistele. Kasutamine: Siseruumides/väljas/Office keskmine pikkus: 45 päeva sertifikaat: SGS/BETA terminid hind...\nAvalik kaubandusliku istutus hotellis\nSpetsifikatsioon Baike avaliku Commercial Plantersfor hotellis Roman stiilis: brändi: BAIKE materjali: bambusest Fiber, õled, aganad mais pulber värv: mis tahes värvi saab teha kliendi nõudmistele. Kasutamine: Sise/välis/Office keskmine täitmisaeg: 30-45 päeva sertifikaat:...\nTaime kiu kaubanduskeskus istutus Rooma stiilis spetsifikatsioon: brändi: BAIKE materjal: bambusest Fiber, õled, aganad mais pulber värv: iga värv võib teha kliendi nõudmistele. Kasutamine: Siseruumides/väljas/Office keskmine pikkus: 30-45 päeva sertifikaat: SGS/BETA taime...\nTere tulemast meie tehase hulgimüügi avalikesse istutusseadmetesse, mis on professionaalsed juhtivad avalikud istutusvalmistajate tootjad ja tarnijad Hiinas. Parim teenindus ja hind on saadaval.


Eesti casting 50! Ülevaade spordiala harrastamise ajaloost | Loodus\nEesti casting 50! Ülevaade spordiala harrastamise ajaloost\nAllan Lahi, 12. juuli 2019, 14:00\nÜhispildile on jäädvustatud alates vasakult: Raivo Markov, Andres Habak, Arvo Veske (84 a), Ülo Taimla, Ülo Johanson, Viktor Katenev, Laile Berg (Kotsar), Toomas Kongi, Monika Meho (Poll), Allan Lahi, Kaupo Ojavee (kükitab), Ain Meikop, Avo Kaur, Margus Viigimaa ja Ants Barot. Foto: Toomas Kongi\nEesti Castingu Liidu juht annab lühiülevaate spordiala Eestis harrastamise ajaloost ja juubeli tähistamisest.\nEesti kalamehed hakkasid omavahel spinningu täpsus- ja kaugusheidetes mõõtu võtma juba 1950. aastatel. Kasutati saadaolevat varustust – Nevskaja tüüpi roteeruvat inertsrulli, algul 40-, hiljem 30grammist raskust ning sellele vastavat varustust. Vaba maailm oli selleks ajaks ammu tutvunud nii haspel- kui ka multirullidega. Casting oli arenenud iseseisvaks spordialaks ja saanud 1957. aastal Rahvusvahelise Olümpiakomitee tunnustuse. Siiski polnud ka raudne eesriie päris rauast ning info moodsast võistlusformaadist oli jõudnud ka Eestisse. Esimene teadaolev kodumaine casting'u võistlus peeti 50 aastat tagasi Paides, võistlust kajastas Õhtuleht (pildil).\nKahel Eesti casting'u ajaloo suurmehel, Raivo Markovil ja Ülo Johansonil tekkis plaan kutsuda möödunud aegade tegijad kokku ning meenutada ühiselt 50 aasta möödumist esimestest Eesti ametlikest kaasaegse casting'u võistlustest. Plaan sai teoks juuni lõpus Käreveres Raivo Markovi kodus, kus viimane peab ka paadirenti. Kogunes hulk möödunud aegade tegijaid, sideme tänase päevaga lõi allakirjutanu, kes Eesti casting'ut kümmekond viimast aastat vedanud.\nKui casting'u esimesel perioodil võideti trofeesid Balti matšidel ja ajakirja Rõbolovstvo i Rõbovodstvo karikavõistlustel, mida peeti NSV Liidu meistrivõistlusteks, siis nüüdisajal on ette näidata kaks maailmameistrit ja seitse MMi tiitlit, kamaluga muud värvi medaleid ja esitosinakohti peale. Kõik tulemused on leitavad EOK portaalis sport24.ee. Tuleb muidugi täpsustada, et NSV Liidu aegadel rahvusvahelistele tiitlivõistlustele ei pääsetud.\nEmotsionaalses plaanis jäi meelde vana spordisõpruse taasärkamine, sõbralikud aasimised ja veteranide rõõm selle üle, et Eesti casting elab ja areneb. Esimene NSV Liidu mitteametlik meister Ülo Johanson meenutas vormi peentimmimist Balti matšideks ning ajateenistuse-aegseid kogemusi Leningradis, kus mõnigi treeningukaaslane tuli järgmisel päeval väeosas vastu majorivormis. Raivo Markov esitles omaaegseid Tartu casting'u vaimse isa Vladimir Polli tehtud ritvu, mis olid ehitatud ümber Ida-Saksa teleskoopidest. Neist lendõnge ridvaga saavutas Raivo esimesena Eestis lendõnge täpsusheidetes 100 punkti ehk maksimumi. Viimane Tartu klubi juhataja, casting'u algaastate naistearvestuse suveräänne liider Monika Meho (Poll) tutvustas hoolikalt komplekteeritud klubi ajalooalbumeid.\nPeale meenutuste peeti maha ka omavaheline mõõduvõtt spinningu täpsusheidetes ning tuleb tunnistada, et lihasmälu on tegijail endiselt alles ja meisterlikkus on korrapäraste treeningutega taastatav.\nNii mõnigi heitjatest plaanib tulla 3. augustil Tallinna hipodroomil peetavatele Eesti meistrivõistlustele kas lihtsalt vaatama või ka ise kaasa lööma. Järgmine kokkusaamine on plaanis aasta pärast. Eesti Castingu Liidul on väga hea meel, et veteranid tunnevad ala vastu huvi. Loodame neid rohkem meie võistlustel kohata ja miks mitte oskusi üles soojendada, lihvida ja proovida jõudu põhjamaade veteranidega ning veteranide MMil. Kui piirkondades leidub noortega tegelemise huvilisi, siis ollakse meeleldi nõus kaasa lööma.


Mis On Scadi Tähendus? | Töö kirjeldus - 2019\nPõhiline Töö kirjeldus Mis On Scadi Tähendus?\nSavannah kunsti- ja disainikolledž\nAlatooniline Cruise Armed Decoy\nLõuna-Carolina kurtide ühendus\nNutika kaardi vastuvõtja seade\nSCAD on lühend. Fraasis olevate sõnade initsiaalidest moodustatakse lühend, mis moodustab lühendatud sõna. Akronüümil SCAD on vähemalt 14 erinevat tähendust. Kui kahtlus selle tähenduse suhtes, kaaluge akronüümi ümbritsevaid sõnu ja lugege, millist teavet akronüüm võib tähendada.\nSCAD on tavaliselt kasutatav akronüüm skisoafektiivse häire jaoks. Skisoafektiivne häire on vaimse tervise seisund, kus üksikisik kogeb nii skisofreenia sümptomeid kui ka meeleoluhäireid. Sageli esinevad skisofreenia sümptomid on hallutsinatsioonid ja pettused. Sage meeleoluhäire sümptomite hulka kuuluvad maania või depressioon. "SCAD" kirjutatakse patsiendi meditsiinilistele dokumentidele diagnoosina või võimaliku diagnoosina.\nSCAD on tavapäraselt kasutatav akronüüm Savannah'i kunsti- ja disainikolledžile. Savannah Kunsti- ja Disainikolledž on erakool, mis pakub kaunite kunstide kraadi. Kolledž on registreerinud rohkem kui 9000 õpilast oma Savannahi, Gruusia ja Atlanta, Gruusia ülikoolide vahel.\nSCAD on sagedamini kasutatav akronüüm kõhukinnisega kruiisiga relvastatud peibutusele. Sõjavägi kiitis 1970. aastal heaks allhelikiirusega kruiisilaevade segadused; siiski peatati areng 1973. aastal kulude alusel. Alamhelikiirusega kruiisilaevade segadeks olid peibutusraketid, mida kasutati B-52 ja B-1A pommitaja lennukitel. Sõrmuste raketid simuleeriksid radariekraanide pommitajaid ja suudaksid häirida vaenlase õhukaitsesüsteeme. SCAD on loetletud sõjaväelistel dokumentidel, mis arutlevad hoone, jooniste ja allhelikiirusega sõitvate peibutite jooniste üle.\nSCAD on sagedamini kasutatav lühend Lõuna-Carolina kurtide ühingule. Lõuna-Carolina kurtide assotsiatsioon on 16. augustil 1911 asutatud organisatsioon, mis pakub toetust ja ressursse kurtide ja kuulmatu Lõuna-Carolina elanikele. Samuti teevad nad koostööd kohalike ettevõtetega, et aidata neil mõista ameeriklaste puuetega inimeste seadust (ADA) ja nende kohustusi seaduse alusel.\nSCAD on kiipkaardi aktsepteerimisseadme üldkasutatav lühend. Nutika kaardi aktsepteerimisseadmed on kaardipesaga väikesed seadmed, kus saate sisestada kiipkaardi. Kiipkaart näeb välja nii suuruse kui ka kujuga krediitkaart. Kiipkaardi sees on sisseehitatud mikroprotsessor. See mikroprotsessor sisaldab erinevaid andmeid kiipkaardi kasutaja kohta. Euroopas kasutatakse ravikindlustuskaartidena kiipkaarte, kuid kaart sisaldab ka asjakohast meditsiinilist teavet patsiendi kohta. Euroopa pangandustööstused kasutavad sageli kiipkaarte, kuid Ameerika Ühendriikide pangandussektori kiipkaarte hakatakse kasutama alles. Kiipkaardi aktsepteerimisseade on ühendatud arvutiga ja kui kiipkaart on lugejasse sisestatud, ilmub kogu kaardil olev teave.


Helenius: Savisaarega juhtunu on kasulik nii Eestile kui Keskerakonnale - Äriuudised - Majandus\nHelenius: Savisaarega juhtunu on kasulik nii Eestile kui Keskerakonnale\n7. detsember 2016, 11:31\nInvesteerimisfirma Trigon juht Joakim Helenius märkis, et Savisaare korruptsioonijuhtumite avalikuks tulek on pikemas vaates kasulik nii Eestile kui Keskerakonnale.\n«Savisaar on olnud pildil väga pikk aega ja sama kaua on räägitud ka temaga seotud korruptsioonikahtlustest. Muidugi on suur vahe, kas korruptsioonist räägitakse või on selle kohta ka reaalseid asitõendeid,» arvas Helenius.\nTa lisas, korruptsiooni päevavalgele tulek, ei ole sellisel juhul mingi üllatus. «Mis on aga juhtunud, on Eesti jaoks väga hea. Keskerakonna noorema põlvkonna kohta pole taolisi jutte mitte kunagi olnud, tegemist on tavaliste mõistlike poliitikutega. Oluline on, et nad oma maailmanägemust paremini selgitaksid, sest väga pikka aega on Keskerakonda seostatud ühe mehega,» märkis Helenius.\nHelenius lisas, et kui Eesti võib Soomele silmad ette teha PISA testides, siis võib ta olla ühel hetkel ka läbipaistvama poliitikaga kui põhjanaaber.


Kohtumine kunstnikuga: Jüri Arrakuga vestleb kuraator Tõnis Tatar - Eesti Kunstimuuseum\nKohtumine kunstnikuga: Jüri Arrakuga vestleb kuraator Tõnis Tatar\n18.12.2021 | 15.00\nKohtumine kunstnikuga: Jüri Arrakuga vestleb kuraator Tõnis Tatar 18.12.2021 | 15.00\nJüri Arrak ja tema maal „Koputus aknale“ (Reigo Kuivjõe kunstikogu). Foto: Endel Apsalon\nEriekskursioon, mille käigus tutvustab teoseid kunstnik ise.\nJüri Arraku kunst on väga isiklik, mistõttu iga teose kohta on meistril jutustada oma lugu. Samas on need teosed osa eesti kunstiloost ning nende mõju ja tähendus on palju suurem kui vaid fakt kunstniku enda biograafias. Seepärast astub ka eriekskursioonil kunstnikuga dialoogi kunstiteadlane ja näituse kuraator Tõnis Tatar, kelle doktoritöö teemaks oli muu hulgas Jüri Arraku varane loomeperiood.\nNäitusel „Noor Jüri Arrak“ on väljas Jüri Arraku varase perioodi tööd kuuest erakollektsioonist. Väljapanek võimaldab tutvuda Arraku loometee algusajaga 1960. aastatel ning järkjärgulise kujunemise ja arenguga läbi 1970. aastate. Tegemist on Arrakule omase krestomaatilise kunstikeele vundamendiks saanud teostega, mida kogujate terav pilk on märganud väärtustada ja au sees hoida. Arraku kui mitmekülgse looja maalide kõrval on eksponeeritud sama perioodi joonistused, trükigraafika, metallehistöö ja raamatukujundused.


Reisisellid Indoneesias: Gili Air -> Ubud 11. detsember\nMagasin öösel tekk pea peal ja käsi ka, et ma ei kuuleks või vähemalt summutaks korralikult, kui sisalik peaks toas jälle hääli tegema ja oma kohalolekust märku andma. Võin öelda, et siiski kuulsin, aga üritasin sellest mitte välja teha ja endale sisendada, et minu juurde tal asja ei ole.\nHommikul ärkasin nägu paistes, otsaesine oli nagu õhupall, parem silm vaevalt lahti ning põsed punnis. Tundub, et Balil tehtud Botox ebaõnnestus silmade ümber, et tekkis komplikatsioon. Nii palju siis raha kokku hoiust...\nTegelikult ma ei tea, mis juhtus, aga nägu paistes ja proovisin saarel leida igasuguseid vahendeid ja võimalusi, et sellega toime tulla. Võtsin parakat lootuses, et äkki mõjub, määrisin igasuguste aloe geelide ja kreemidega, aga paremaks ei läinud. Variant, et päikese allergia ja püüdsin nii vähe päikse käes olla, kui võimalik.\nSõime Janariga hommikusöögi, bronnisime tagasisõidu laevapiletid Padang Paisse ning jäime oma paati ootama. Nagu ka siia tulekul, siis pidime keset vett ühelt paadilt teisele hüppama koos oma kohvritega ning sõit võis alata. Janar muidugi suurema osa ajast magas, mina vaatasin vett, muretsesin oma kohutava väljanägemise pärast ja tundsin koguaeg, kuidas olukord läheb aina kehvemaks ja paistetus suureneb. Laevas käis ka film taustaks, mis ei teinud olemist sugugi paremaks. Kahjuks filmi nime ei näinud, aga 4 meest liikusid looduses nagu raftingul puust alusel ja mingi hetk läks punt 2, et üks osa liikus maismaad pidi ja vett mööda. Vee transport kiiremas voolus vastu ja juhtus õnnetus. Igatahes, minule mõjus filmis see, et ühel meestest oli otsaees paistetus, väike auk ja seal all liikus midagi. Mingi hetk tiris ta sealt välja pika ussi :O See film ajas olemise veel õõnsamaks, üritasin küll paista rahulik, kuid eks ma ikka mõtlesin, et mida ma olen söönud, peale määrinud, millega pestnud jne... Väljas käisin muidugi nokamüts peas, et liiga palju vaatajate tähelepanu ei saaks ning päikese eest oleks veidigi varjus. Välja nägin ja näen ikka veel nagu pomps või peksa saanud naine :(\nPadang Pais laeva ukse juures ootasid agressiivsed taksojuhid, kes proovisid oma õnne. Meil oli tagasisõidu pileti sees bussisõit Ubudi. Bussis oli mul suht kehva olla. Tundsin, kuidas olukord muudkui halvenes. Ka vasaksilm hakkas kinni paistetama. Pisarad tahtsid juba vaikselt silma tulla mõtlemisest, aga pidasin veel vastu. Nii, kui Ubudis maha sain, jätsin Janari kohvrite valvesse ja läksin apteeki. Apteegist näitasin nägu, aga nad ei osanud midagi arvata. Küsisin päikesepõletusele kreemi ja allergia rohtu. Eeldusel, et on päikeseallergia vms. Võtsin käppelt rohu.\nVõtsime takso Dewi Sri Private Villasse. Janar kauples hinna 100 000 IDR-le. Villa on amazing. Minu, Janari, Vahuri ja Olle päralt on terve 2 korruseline villa oma basseiniga :) Villa rent 69 euri öö koos hommikusöögi ja 1 tasuta edasi-tagasi sõiduga päevas Ubudi.\nEsimestena oli meil Janariga õnne ja saime toa valida ning jäime ootama reisiselle Ollet ja Vahurit.\nMina vahepeal suutsin leida külmkapist jääkuubikuid ja lasin nendega nägu üle ning määrisin peale päikesepõletuse kreemi, kuid olukord ei tahtnud hakata ikka veel taanduma. Kasutasin ka Google tohtri abi ja proovisin leida, kas kellelgi on sarnast juhtumit olnud. Leidsin viite "Swollen Faced Drunk syndrome" ja et keegi oli 2 päeva haiglas.\nKui reisisellid saabusid, pidid nad peaaegu pikali kukkuma, kui hea ma välja näen :D Sain Vahurilt Eestist toodud allergiarohu ja võtsin ka selle sisse kuna meeleheide hakkas juba võimust võtma. Pidime linna peale minema, aga mul nägu ainult rohkem paistetas ja nüüd oli aeg minna haigla.\nPakkisin seljakoti paariks päevaks vajalikuga ja kõik kreemid ja rohud, mida olin peale määrinud.\nHaiglas täitsin pika küsimustiku enda kohta, mõõdeti vererõhku, mis oli 158 ning rääkisin arstile kõike, mida olen peale määrinud, võtnud, söönud. Näitasin pilte oma hommikusest paistetusest kuni selle hetkeni. Kuna mul paistetus hingamisteid ei seganud ning sügelevat tunnet ei olnud, siis ei pidanud ta vajalikuks mind haiglasse jätta. Muidu oleks ta kahtlustanud mingit paistetuse sündroomi. Minu puhul arvas, et kuna ma põlesin 2 päeva tagasi, siis nahk muutus välismuutustele vastuvõtlikuks ning juhtus nii. Ütles, et need, mis mulle apteegist anti on jamad rohud. Vahuri antud allergiaroht hea ning kirjutati veel üks roht juurde. Kokku läks arsti ravimitele ca 1 000 000 IDR-i, aga abikõlbulikud kindlustusele ca 700 000 IDR-i. Arsti abi siin palju ei maksa.\nPäeva jooksul pildistatud kaunid näoportreed hommikust hilisõhtuni.\nSain haiglast välja ja läksin meestega õhtusöögi kohta otsima. Sõime Indoneesia toitu, mis maitses väga hästi. Pärast õhtusööki läksime otsima tantsuetendust Bale Banjar Ubud Kelodasse. Tants ja muusika olid huvitavad ning kultuurile omapärased. Puudust tundsin sisu selgitusest, et mõista seda paremini. Muusika mingi aja pärast hakkas veidi vastu kuna variatiivsust tantsus ja muusikas oli vähe, vähemalt minule.\nPärast õhtusööki kõndisime veel Ubudi vahel ja sattusime juhuslikult tänaval toimuvale tseremooniale, mis oli mõeldud jumalale.\nVillas sõime Gili Airilt kaasa toodud puuvilju, sõime Eesti kommi ja panime paika järgmisi plaane. Autojuhti meil veel ei ole, aga küll me temagi leiame.\nMina olen ikka paistes, aga veidi vist on hakanud tagasi paistetus tõmbuma. Põhiline, et saaks olukorra kontrolli alla ja see ei segaks puhkuse nautimist. Sellised olid siis tänased seiklused.


Disney Plus tõmbab vastureaktsiooni X-Men The Animated Series veaga - Ime\nDisney juhib X-Men: Animeeritud seeria fännid pärast tellimusviga tagasilööki\nDisney Draws Backlash From X Men\n2019. aasta detsembris tulevad uued Netflixi filmid ja saated: The Witcher, You 2. hooaeg ja palju muud Knight Before Christmas tuleb täna õhtul Netflixi\n90ndate animeeritud X-Meni koomiksi fännid rõõmustasid, kui leidsid, et kõik viis hooaega voogedastasid Disney Plus'is. Arvamused on muutunud pärast seda, kui ilmnesid erinevused episoodide järjekorras.\nSelguse huvides on kõik X-Men animeeritud sari voogesitate praegu voogedastusteenuses Disney Plus. Teatud fännid leiavad probleemi, et Disney ei saanud episoodide järjekorda õigesti.\nKuigi süüdi on lihtne ümber visata, peaksime märkima, et episoodid ei olnud alati eetris vastavalt Foxi kavandatud ajakavale. Samal ajal on täpse loendi leidmine, millal iga osa pidi eetrisse minema, peaaegu võimatu.\nSellegipoolest tegi Disney vea, kui korraldas 3., 4. ja 5. hooaja episoode ümber, mida võib kirjeldada ainult juhuslikult, vastavalt Yahoo . Siin pole riimi ega põhjust X-Men: animeeritud sari asub Disney Plus'is, kuid see on meil praegu.\nÜks lunastatav aspekt on see, et Disney suutis kaks esimest hooaega õigesti loetletud. Iga osa alates Sentinelite öö kuni Kokkutuleku 2. osa on oma õiges kohas, mis on hea osa sarjast. Võib isegi väita, et need aastaajad on sellepärast, et saade tõusis nii kiiresti populaarseks ja jäi siis sinna.\nÜlejäänud episoodide osas ei tohiks fännid loota, et niipea parandus tehakse. Disney võib lähitulevikus otsustada värskenduse välja anda, kuigi koefitsiendid on, et animasari jääb selliseks, nagu see on. Jällegi ei tohiks episoodide loendi ümberkorraldamine olla Disney Plusi tehnikameeskonna jaoks liiga keeruline välja mõelda. See tähendab, et vead on oma olemuselt tehnilised.\nMillised on teie mõtted selle kohta, kuidas Disney saab episoodide tellimuse X-Men: animeeritud sari vale? Kas arvate, et see on mõistlik viga või mitte? Andke meile sellest teada allpool olevast kommentaaride jaotisest.\nJärgmine:Must panter tuleb märtsis Disney Plusi\nmillal noragami 3. hooaeg välja tuleb\npurunematu kimmy schmidt cast 2 hooaeg\nmillal uued osad netflixisse lähevad\nNetflix eemalda saate vaatamise jätkamisest


Kui teil on kodus või õhtusöögil ja soovite oma pere ja sõpru üllatada kergesti valmistatavate ja maitsvate suupistetega, leiate sellest artiklist seda, mida te otsite. Me pakume 6 külma kanepi retsepti, mis on erinevad ja sobivad igale maitsele: kirglik kala, köögiviljad, vorst jne. Mõne minuti pärast saad mõned väga visuaalsed toidud, mille maitse on peen ja kõige parem, see ei maksa teile vaeva. Hoidke lugemist ja avastage, kuidas oma külalisi ülimalt lihtsate retseptidega üllatada.\nSamuti võite olla huvitatud: Külma varre retseptid\nÜks parimaid külmkapsleid, mida saate teha ja kellega saate oma külalistega suurepärased olla, on maitsvad veiseliha carpaccio, mis on vähem kui 20 minutiga valmis. Nende tegemiseks on vaja järgmisi koostisosi:\n60 gr. arugula\nParmesani juustu laastud\n100 gr. veiseliha carpaccio\nSee on täiuslik gurmee eelroog kõige keerukamatele maitsele ja selle valmistamiseks peate lihtsalt koguma kõik koostisosad ja alustama carpaccio viilude viilutamist pooleks maitsestades liha veidi soola, pipart ja veidi õli, et anda sellele rohkem maitse ja tekstuur\nKui sa ei ole parmesani juustu laastud ja teil on suur tükk, peate võtma nuga või riivima ja saama sellest juustust väiksemad tükid, et see oleks meie retseptiga täiesti integreeritud.\nKanepi põhjas paigutame röstitud leiva, siis paneme mahutavuse ja üle selle, mis puistame parmesani laastud. Lõpliku puudutusena lisame tükk arugula ja soovi korral saate lisada modena äädikat. Valmis!\nAvokaado on moodsam kui kunagi varem. Täiuslik aperitiiv igasuguste sündmuste jaoks on valmistada avokaado röstsai, mis on väga lihtne valmistada ja maitsva maitsega. Teil on vaja:\nSelleks, et muuta see kanep külmaks, on esimene samm, et lisada röstsai vähe võid, et saada unikaalne ja maitsev maitse; kui sulle see ei meeldi, võib teil olla vähe oliiviõli, see annab teile ka maitsvaima maitse; seejärel koorige küüslauguküünt ja tükeldage see väga väikeseks, et seda röstsaiale lohistada.\nNüüd tuleb avokaado koorida ja lõigata paksudeks ribadeks (nii, et selle maitse oleks ülejäänu kohal), asetage see röstsai peale ja kui soovite rohkem maitsvat puudutamist, võtke splash oliiviõli, musta pipra ja veidi soola Maitsev!\nKaneelid krevettidest ja juustust\nNüüd selgitame, kuidas valmistada originaalset kanepit ja mille esitlus sobib kõige erilisemateks sündmusteks. See on krevettide, juustu ja kurgi eelroog, mis kindlasti rõõmustab kõiki söögikohti. Teil on vaja:\n12 krevetid kokad\n150 gr. koorjuustu\n1 tl paprika pulbrit\n1 tl münti\nEsimene asi, mida me peame tegema, on kurgi pesta, et eemaldada mustuse jäljed, mis võivad olla immutatud; seejärel lõigake see paksudeks viiludeks (kui soovite, võite seda koorida nii, et sa ei söö seda nahaga, sõltuvalt teie eelistustest).\nSelle kanepi maitseks on palju maitsvam, soovitame, et kuigi teie ostetud krevetid on juba keedetud, läbige need pannil vähe võiduga, et võtta palju intensiivsem ja maitsev maitse.\nJärgmine samm on luua erinevad maitsed koorjuustuga, seda teha, jagada juust kolmeks võrdseks osaks ja igaüks neist lisab teistsuguse koostisosa: sinep, paprika ja piparmünt. Kui soovite optimaalset tulemust, siis on parim, kui hommikumantlid on segistis nii, et kõik koostisosad oleksid täiesti segunenud ja näete, et tulemus on kollakas kreem, roheline või punane (sõltuvalt iga koostisosa).\nSelle kanepi teenimiseks peate võtma tükk kurki ja asetama veidi juustukastet. Seejärel lisage krevetid ja kleepige kurk, mis jõuab kurgini, nii et see ei langeks. Ja valmis! Lihtne tass, mida teha ja ideaalne, et oma peret üllatada.\nJätkame Teile veel ühte retsepti, mida on väga lihtne teha ja mille jaoks on vaja koguda ainult järgmised koostisosad:\n8 viilu Serrano sinki\n100 gr. värske spinati\n30 gr. brie juustu\n3 orejones või kuupäevad (nagu soovite)\n3 ploomi (valikuline)\nEsimene asi, mida me teeme, et teha see roog, on värske spinati tükeldamine nii, et see toimiks meie kanepite täidisena. Sellel retseptil on need köögiviljad oma loomulikus olekus, see tähendab, et neid ei keeta, kuid me võtame need värskeks. Kui need on tükeldatud, jätkame sama tööd kuivatatud aprikooside või kuupäevadega ja rosinatega (kui oleme need lisanud), nii et need on peened viilud. Me reserveerime\nSiis peaksime viilutama sinki ja lisama õhukesed viilud brie juustu või selle puudumisel laiali otse sinkile. Sinki sees on ka spinati sisenemine, nii et kui juust on asetatud, peate lisama nii spinati kui ka kuivatatud aprikoosid või kuupäevad.\nLõpuks rullime sinki viiludeks, et neid paremaks muuta, saame ristida neid hambapulgaga. Dekoratsioonina paneme esitlusplaadile mõned rosinad ja see on nii! Maitsev roog, mis rõõmustab teie külalisi.\nTeine külma canapés, mis kõigis sündmustes kõige edukam on, on paadid, nii et kui sa tahad saada maitsvat roogasid, siis vali, kuidas valmistada ennast ise, aga maitsva koostisosaga: oliivid. See roog on tuntud ka kui " olivada " ja sobib suurepäraselt õhukese röstsaia ja maitsva suupiste levitamiseks. Teil on vaja:\n1/2 klaasi musti oliive (parem ilma kondita)\nSelle retsepti valmistamiseks on esimene asi, mida me peame tegema, võtma hea kogus oliive (sõltuvalt inimestest, kellest sa oled, peab see olema rohkem või vähem, kuid vähemalt soovitame teil täita standardse klaasi vett oliividega ja kasutada seda meedet ). Peske need ja lõigake need väikesteks tükkideks, kui neil on luu, eemaldage luu, kuigi see on kõige parem osta otse ilma selleta.\nSiis peate küüslauguküünt väikesteks tükkideks lõikama ja liituma oliividega. Vala kõik samasse konteinerisse ja lisa veidi soola; Nüüd peame kõik peksma ja see on kõige parem teha seda elektrisegistiga, sest see purustab kõik koostisosad ja vabaneb kõikidest tükkidest, mis võivad häirida.\nKui olete peksmise ajal, siis lisage vähehaaval ja möödumata oliiviõli ; Sel ajal peaksite olema väga ettevaatlik, sest kui me liigume, siis tekstuur on liiga õline ja pâté ei ole nii maitsev. Kui näete, et saad kreemja tekstuuri, võite lõpetada purustamise ja kohe serveerida. Maitsev!\nKui soovite selle tassi kohta täpsemat teavet, palume teil lugeda meie artiklit, mis käsitleb oliivide valmistamist.\nTuuniga täidetud Volovans\nTeine parim retsept külma suupisted on need, mis on valmistatud koos volovanes, tüüp maitsev lehtköögid esitada canapés oma külalistele. Järgnevalt anname teile tuunikala volvanide retsepti neile, keda vajate:\n50 gr. tuunikonservid\n1/2 klaasi vedelat koort toiduvalmistamiseks\n1 tl värsket peterselli\nEsimene asi, mida me selle roogaga teeme, on tuunikala äravool, et eemaldada purki sisaldav tuunikala või vesi; seejärel muretsege see kahvliga ja lisage veidi tükeldatud petersell. Me segame ja reserveerime.\nEraldi kaussi lisage vedel kreem, sidrunimahl ja pekske elektrilise segistiga, kuni koor on paigaldatud. Kui see on valmis, segage see meie poolt reserveeritud tuunikala ja segage hästi, et kõik koostisosad oleksid integreeritud. Maitseme maitsele.\nLõpuks peame täitma volvanid selle seguga, mille oleme ette valmistanud nii, et väike lusikas, millega saame natuke maitsestada ja lisada see lehtpuidule. Kui nad on valmis, paneme need külmkappi 10 minutiks, et pasta jääks ja hiljem saate neid välja võtta ja esitada oma külalistele. Nad armastavad seda!\n© Copyright 2021. All rights reserved. Külmade kanepi retseptid


Teemaõhtu "Kirikurüüstajate jälgedes"\nNeljapäeval, 5. oktoobril 2017 Suurgildi hoones toimuval esimesel teemaõhtul “Kirikurüüstajate jälgedes” minnakse koos kunstiajaloolase Jüri Kuuskemaaga ekskursioonile mööda Tallinna tähtsamaid reformatsioonisündmuste kohti.\nReformatsiooniidee jõudis esimesena linnadesse. Seal leidsid aset ka kõige tormilisemad sündmused. Tallinnas toimusid kirglikud arutelud peamiselt gildihoonetes, aga ka tänavatel said linnakodanikud oma meelsust väljendada. Koos kunstiajaloolase Jüri Kuuskemaaga läheme jalutuskäigule Tallinna vanalinna. Alustame kõige ägedamate arutelude paigast Suurgildi hoonest ja seejärel läbime teekonna, mille rahulolematud rahvahulgad läbisid 1524. aasta sügisel.\nSuurgildi hoone väikeses saalis saab näha 19. sajandist pärit Theodor Albert Sprengeli lünettmaali, millel kujutatakse rahumeelset ja ehk pidulikkugi kohtumist reformatsioonideid levitavate Lutheri saadikutega 1524. aastal. Kuid tegelikult tõi reformatsioon kaasa palju torme.\nTeemaõhtu Suurgildi hoones (Pikk 17) algab kell 18.00 ning selle kestus on umbes kaks tundi.\nTeemaõhtute sari on inspireeritud Suurgildi hoones avatud näitusest “Kelle usk on õige? 500 aastat reformatsioonist”.\nTeemaõhtule registreerimiseks palun täitke allolev vorm:


Sirbis sel reedel: emadepäeva retoorika kinnitab rollimudeli emadele jala külge nagu pommi vangi omale - Arvamus\nSirbis sel reedel: emadepäeva retoorika kinnitab rollimudeli emadele jala külge nagu pommi vangi omale\nSirbis 11. mail:\nHasso Krull: Imelihtne tulevik\nKaheksa kannaga manifest\nTulevik on imelihtne. Tegelikult on tulevikus kõik samamoodi nagu praegu, ainult tehnika töötab efektiivsemalt ja inimesed jõuavad rohkem. Neil on kiiremad arvutid, paremad telefonid ja mugavamad autod. Tööd tehakse rohkem kui praegu ja seetõttu on ka raha rohkem, sest majandus kasvab intensiivsemalt. Väga palju mõeldakse privaatsusele ja turvalisusele, seetõttu käivad mõned asjad keerulisemalt kui tänapäeval. Oma lapse koolitöid ma enam lugeda ei saa, riskimata kohtuasjaga; samuti ei saa ma astuda tema tuppa, läbimata spetsiaalset kontrolli, kus erilist tähelepanu pööratakse tervislikule seisundile. Aga kõik on sellega harjunud ja see ei häiri enam kedagi. Kuna tootmine on automatiseeritud, elatakse ainult linnades, millest suurema osa moodustavad pangad, büroohooned ja ostukeskused.\nOTT KARULIN: Riik teab paremini\nKas riik võiks eales kaaluda mõne enda asutatu etendustegevuse mahu vähendamist?\nRiik teab paremini, nagu ka see üks (mees*), kes on võimul – nii võib võtta kokku plaanitud muudatused eEtendusasutuse seadusesse, mille muutmise seaduse eelnõu kooskõlastusring sel nädalal lõppes. Kuna viidatud eelnõu seletuskirja kaasamise peatükis nimetatakse eksperdigruppi, kuhu minagi kuulusin ja kus räägituga praegused muudatused kohati risti vastupidi lähevad, ei saa mitte vaiki olla. Teiste valdkondade inimestel tasub järgnevat lugeda kas või põhjusel, et etenduskunstide toetus kultuuriministeeriumi eelarvest on kõigist kunstidest suurim, seega on tõenäoline, et selle puhul kehtestatu leiab üsna pea oma tee ka muudesse valdkondadesse.\nERET TALVISTE: Emad kirjanduses ja kirjanduslikud emad\nÜhiskond, kus on esindatud ka naiste kogemused ja arvamused, on rikkam ühiskond.\nVirginia Woolf on essees „Oma tuba“ (1929) kirjutanud, et „kui oleme naised, mõtleme tagasi ikka oma emade kaudu“. Mida tähendab tagasimõtlemine ja kuidas teha seda emade kaudu? Woolf ei pea silmas bioloogilisi emasid, vaid pigem ühelt naiskirjanikult teisele edasiantavat traditsiooni. Samast asjast räägib prantsuse kirjanik Hélène Cixous teos „Hyperrêve“ ehk „Hüperuni(stus)“ (2006). Romaani jutustaja arutleb selle üle, kuidas tema ema keha ja nahk on kõige tõetruumad ajalooallikad, mille kaudu jutustaja tagasi mõtleb. Naisliin, emakuju ja ema roll kirjanduses on oluline teema ka Eestis ja eesti kirjanduses, eriti proosas.\nJÜRI KOLK: Memme vaev\nEmadepäeva retoorika kinnitab rollimudeli emadele jala külge nagu pommi vangi omale.\nPüüdsin meenutada, kas tean kirjandusest mõnd lahedat või märkimisväärset ema. Ilmselt ei üllata kedagi, et mulle ei tulnud meelde peaaegu ühtegi. Muidugi võib tegemist olla mälutõrkega, ja kui nimetate teose, laksatan endale peopesaga otsaette ja kirun, kuidas see või teine mul kahe sagara vahele jäi, aga ega neid palju olla saa. Lõppude lõpuks on ju tehtud statistikat ja naistegelasigi on vähem kui mehi ja – ehkki neid süüdistatakse laterdamises – antakse neile kirjanduses ja filmides vähem sõna. Isegi lastekirjanduses on kõige tähelepanuväärsem ema ... surnud ema. See on nii juba rahvaluules – laps satub seikluse (loe: jama) sisse juhul, kui ema teda kaitsta ei saa.\nSind surmani. Tristan Priimägi intervjuu „Hooldusõiguse“ režissööri Xavier Legrandiga\nXAVIER LEGRAND: „Inimesed pole kahjuks võimelised ära tundma, mis hetkest vägivaldsus hakkab.“\nTARMO SOOMERE: Järjepidevuse ja muutlikkuse tasakaal\nKuidas teadus, teadlased ja neid ühendavad organisatsioonid saaksid panustada nii akadeemilise kogukonna kui ka kogu ühiskonna arengusse?\nMitte kõik siin maailmas pole püsiv. Lausa vastupidi, sõnu maailma kiirest muutumisest, tavaliselt kas kliimamuutuste või poliitikute kiire vahetumise kontekstis, on juba tüdimuseni korratud. Ka akadeemiline maailm on haaratud muutuste keerisesse. Põhjapanevalt teiseneb nii see, kuidas teadus funktsioneerib, kui ka teaduse suhted ühiskonnaga.\nVeel lähiminevikus toimisid teadus ja tootmine kui lühikese keti lülid üksteise naabruses ja kindlas ajalises järjestuses. Veidi utreeritult: teaduslabori naabertoas istus leiutaja, naabermajas asuv insener otsis võimalusi, kuidas leiutis tööle panna ning üle tänava paiknev tehas hakkas seda tootma. Kui toodet õnnestus kasuga müüa, sai teadlane palka.\nKURMO KONSA: Krüptodetektiiv püüab ära hoida maailmalõppu\nSingulaarsuse mõistete kasutatakse erinevates tähendustes, mõnikord on põhirõhk tehisintelligentsil ja mõtlevatele arvutitel, teinekord viidatakse laiemalt tehnilisele arengule.\nMaailmalõppe on erinevaid. Krüptodetektiivil tuleb varem või hiljem nendega paratamatult kokku puutuda. Minu maailmalõpulemmikuteks on šaieenide maailmalõpp ja zombiapokalüpsis. Ei oska isegi öelda, kumb on parem, aga šaieenide ettekujutus on vähem verine või mine tea.\nLIIS PIHL: Toiduvõrgustikud linnas\nLinnalooduse ja -aiandusega kaasneb lisaks toidule inimeste algatusvõime ja heaolu kasv, linnaruumi mitmekesisus ja terviklikkus.\nTartus peeti aprilli keskpaigas Eestis esimene suurem linnaaiandust, -loodust ja toiduvõrgustikke hõlmav konverents „Toiduurbanism – jätkusuutlik linn“(„Food Urbanism – Sustainable City“), mis tõi osalejad kokku nii kohalikest huvigruppidest kui ka Lätist, Leedust, Poolast jm kuni Austraaliani välja. Kaks päeva diskussioone ning ekskursioone kinnitasid usku, et teema on linnadele ja nende elanikele ülioluline ning seekaudu saab lahendada mitmeid linnaruumi probleeme. Räägitakse küll kohalikust traditsioonist ja toorainest, kuid puhas toit on kõige alus, mis ühendab kogu maailma.\nelulookogumik „Minu elu ja armastus“\nRiia Kunstiteatri (Dailes teātris) festival „Lavastuste paraad“\nUgala teatri „Elav laip“ ja Vene teatri „Vene unenäod“\nromaanid: Chinụa Achebe „Kõik vajub koost“ ja Chimamanda Ngozi Adichie’ „Pool kollast päikest“\nOlev Remsu, „Filmidraamatehnika“\nEesti muusika- ja teatriakadeemia ooperistuudio ooper „Teenija-käskijanna“\nnäitus „Mõeldes labürindist. 50 aastat Tallinna graafikatriennaali“ ja raamat „Tallinna graafikatriennaali jälgedes“\nnäituse „Rooma stiilis. Maneristlik graafika Eesti kogudest“ kataloog\nEesti Naislaulu Seltsi kontserdireis ja Tallinna Kammerorkestri hooaja lõppkontsert


Ehitusturg elavneb suvel\nKoger & Sumbergi finantsdirektori Margus Kaasiku sõnul on ehitustööde suvine hoogustumine Eestis iga-aastane tendents. «Talvel ja kevadel ei jõuta lepinguid sõlmida ning tööde hulk saavutab haripunkti suvel ja sügisel ja see kestab kuni talveni,» selgitas ta.\nKa ASi Feer peadirektori Ivo Kollo ütlusel sõlmitakse enamik lepinguid teises kvartalis, mil tellijad jõuavad investoritega kokkuleppele ehitiste finantseerimiste suhtes. «Töid saaks alustada juba märtsis-aprillis,» ütles ta. Iga-aastane ehitustööde mahu langus saabub jaanuari keskpaigas, ütleb peadirektor. Võrreldes eelmise aastaga on tööde maht Eesti ehitusturul suurenenud kuni 10 protsenti, hindab Kollo.\nASi Remet juhatuse esimehe Aivar Lehtmetsa sõnul suurendab ehitustööde hulka ka küttekulude suurenemine pärast juunikuist elektri hinna tõusu.\nNõudlus katuste ehitamise ja akende vahetamise järele on tema hinnangul pidevalt suurenenud. «Energiamajandusse tehtud investeeringud tasuvad ennast 4--5 aastaga kindlasti ära,» on Lehtmets veendunud. Samuti tõi suvi kaasa fassaadide ehitamise ja haljastustööde suurenemise, lisas ta.\nUusehituste osatähtsus on Lehtmetsa hinnangul jäänud järjest väiksemaks. «Üks eramajade ehitamise buum Eestis on möödas ja ma loodan, et inimesed valmistuvad järgmiseks,» on Lehtmets optimistlik.\nASi Tallinna Restauraator juhatuse esimehe Toivo Lepiku sõnul on suvel eriti palju suurenenud nõudlus fassaadide ja katuste ehitamise järele, mida ongi kõige parem teha suvel. «Neid töid nõutakse meilt rohkem, kui me teha jõuame,» on Lepik avameelne.\nEMV ehitusdirektori Peep Siitami sõnul ei ole Eesti ehitusturu kohta piisavalt täpset statistikat, mis teeb tööde kasvu hindamise raskeks. Tema hinnangul suurenevad ehitusmahud sellel aastal ainult 1--3 protsenti. Samuti võimaldab moodne tehnoloogia ehitada aasta läbi, lisab ta.\nAivar Lehtmetsa sõnul põhjustab talvel ehitamine kütmise tõttu lisakulusid, mis paratamatult tõstab tööde hinda.\nIvo Kollo sõnul on aastasisesed hüpped ehitustööde mahtudes Lääne-Euroopas juba minevik. «Tehnoloogia võimaldab ehitada kogu aasta jooksul ning aeg maksab seal palju,» selgitab ta.\nÜlisuurt hüpet ehituses Kollo sõnul lähiajal vaevalt et tuleb. Üleüldine ehituspalavik saaks tema sõnul maad võtta ainult siis, kui näiteks pankade laenuintressid lähiajal langevad ja kõik kavandatavad kinnisvaraprojektid hoo sisse saavad, ennustab ta.


HOBU • Vaata teemat - Hobuse proovimine\nTänane kuupäev 25.09.2018 13:18\nTeema pealkiri: Hobuse proovimine\nPostitatud: 30.03.2016 18:25\nTekkis küsimus, et kui minnakse vaatama ostmisel algratsastusega hobust, et kuidas see välja näeb? Kas keegi näitab kuidas sõidetakse teda vms?\nJa kui lähedki proovima, et keda kaasa võtta, kas treener või keegi hobuseinimene?\nJa kes Eestis teevad ostu-eelset kontrolli hobustele? Kui paljuga ja kus kandis?\nJa mida tuleks veel silmas pidada hobuse ostmisel?\nTeema pealkiri: Re: Hobuse proovimine\nPostitatud: 31.03.2016 12:36\nKõik oleneb täiesti individuaalselt inimesest ning tema oskustest ja pädevusest hobuse ostmisel.\nKui sul ei ole kogemust hobuse ostmisel või sa tunned, et sa ei oska hinnata hobuse liikumist/ratsastust jms, siis soovitan kaasa võtta treenri või kellegi teise pädeva inimese.\nHobuse ostueelne veterinaarkontroll on igaki kasulik ning võib vältida hilisemaid probleeme. Enamus eesti hobuse veterinaare teostavad seda protseduuri ning vastavalt teostatavatele testidele ka hind. Soovitan uurida veterinaaride hinnakirjasid.\nKui hobune on ratsastatud ning sinu oskused on piisavad, siis alati peaks ka ise hobust proovima. Mõistlik on kõige pealt jälgida hobust oma tavalise ratsaniku all ning siis ise proovida või kui oskusi veel ei ole nii palju, lasta treeneril või pädevamal inimesel sõita.\nMeeles peaks võib-olla pidada ka seda, et uurida, kuidas on hobust eelnevalt peetud. Boksis harjunud hobust koheselt välja ei löö ning tekitatud hobust paljaks ei jäta nt. Ja vastupidi ka. Et kas sinu planeeritud tingimused sobivad või peaksid hakkama järk-järgult harjutama.\nMuidugi ostetakse hobuseid ka nii, et vaadatakse näkku ja armutakse ära Ehk kõik oleneb, mis eesmärgil hobust ostetakse. Kui soovid sõita ja võistelda, siis peaks kõik ülaltoodu ära tegema. Kui soovid koplisse kaunistust, siis noh, võimalik, et tehakse mingeid järeleandmisi nt ratsastuse osas.