Guia Tecnica Trasformadores en Resina - PDF Free Download\nAuthor: Rudi Cressa\n31 downloads 177 Views 4MB Size\nComo Hacer Figuras en Resina\nPrestaShop - Guia tecnica en español\nDescripción: PrestaShop - Guia tecnica en español\nEnviada por Danielle ClemonezDescripción completa\nDescripción: Manual de prueba a trasformadores\nTRANSFORMADORES EN RESINA DISTRIBUCION ZUCCHINI GUIA TECNICA 2011\nTransformadores secos ZUCCHINI:\nTraNsformadores seCos, aIslados eN resINa desde 100 KVa a 16000 KVa, fIabIlIdad ToTal y respeTo al medIo ambIeNTe\nMás seguro, no contamina\nComplemento ideal con Ductos de Barra Zucchini\nRespaldo y asesoría técnica en terreno\nDescripción de los transformadores EdM de Legrand\nDevanado de media tensión\nCaracterísticas ambientales, climáticas y de resistencia al fuego\nSistema CLE (bajo emisión electromagnética certificada)\nCriterios de selección de transformadores\nDescripción de los transformadores edm de legrand Contamos con una amplia experiencia en la fabricación de transformadores de resina epóxica al vacío hasta 36kV, proponemos al mercado productos de alta calidad, con excelentes rendimientos en numerosos y diversos ámbitos de aplicación. EdM se encuentra entre los más importantes fabricantes de transformadores de resina de Europa, capaz de garantizar, gracias a una constante inversión en investigación y desarrollo, un proceso productivo a la vanguardia tanto desde la óptica de la productividad como de la calidad del producto. El cumplimiento con las Normas Internacionales específicas, así como la conformidad con las clases C2, E2, F1, permite utilizar los transformadores EdM en numerosos contextos de instalación y ambientales. La ausencia de líquidos aislantes, la autoextinción sin emisión de gases tóxicos y los niveles restringidos de ruido, representan además de una protección para el medio ambiente y la salud de las personas.\nCertificaciones ■ NORMAS\n■ PRUEBAS DE RUTINA\nLa seguridad y la continuidad de operación de los aparatos especíﬁcos dependen esencialmente de la conﬁabilidad de los transformadores instalados. Los transformadores de resina EdM de Legrand han sido diseñados y fabricados según las indicaciones de estabilidad de las principales normativas internacionales.\n• Medida de la resistencia de los devanados • Medida de la relación de transformación y control de la polaridad y de las conexiones • Medida de tensión de cortocircuito y de las pérdidas debido a la carga • Medida de las pérdidas en vacío y de la corriente en vacío • Prueba de aislamiento con tensión aplicada • Prueba de aislamiento con tensión inducida • Medida de las descargas parciales\n■ PRUEBAS Y TEST Todos los transformadores EdM de Legrand, son probados individualmente de acuerdo a las pruebas de rutina y eventualmente pruebas especiales, si se solicitan expresamente en la etapa de pedido. Al término de las pruebas de aceptación se adjunta a cada transformador un folleto especíﬁco del test. Tanto la empresa adquiriente como el eventual cliente ﬁnal, pueden reservarse el derecho (bajo su cargo y en coordinación con Legrand Chile), de participar en los test en la sala de pruebas de nuestra fábrica en Italia, y poder efectuar, con previo aviso, visitas de inspección antes y durante el curso de la ejecución del pedido.\nIEC 60076-1 IEC 60076-1 IEC 60076-1 IEC 60076-3 IEC 60076-3 IEC 60076-11\n■ PRUEBAS ESPECIALES • • • •\nPrueba impulso tipo rayo Prueba de calentamiento Medida del nivel de ruido Prueba de resistencia al cortocircuito\nIEC 60076-3 IEC 60076-2 IEC 60076-10 IEC 60076-11\nIEC 60076-11 (2004): Transformadores de potencia en seco; IEC 60076 Transformadores de potencia; HD 538.1 S1 (1992) Transformadores de tipo seco y de resina con aislamiento hasta la clase 36KV;\naplicaciones los transformadores de resina edm de legrand se emplean en varios campos de aplicación y son la respuesta más ﬁable para las instalaciones de distribución, producción de energía, rectiﬁcación, tracción y para soluciones especiales. ■ disTriBUción de la energÍa elÉcTrica: ■ secTor Terciario – Hospitales – Bancos – Colegios – Centros comerciales y culturales – Centros administrativos\n■ infraesTrUcTUras – Aeropuertos – Instalaciones militares – Puertos e instalaciones costeras\n■ indUsTria en general ■ conversiones y recTificación – Sistemas de condicionamiento – Grupos de continuidad – Ferrocarriles, metros, tranvías y teleféricos – Instalaciones de elevación y bombeo – Líneas de soldadura – Hornos a inducción – Propulsiones navales\n■ Transformadores elevadores para la prodUcción de energÍa – Parques eólicos – Instalaciones fotovoltaicas – Instalaciones de cogeneración – Aplicaciones industriales\n■ Transformadores para recTificación y Tracción Los transformadores para rectificación y tracción se caracterizan por: • Pérdidas totales extremadamente bajas • Diseño optimizado en base a la carga armónica específica de la aplicación • Dimensiones reducidas • Devanados estudiados para optimizar el exceso de temperatura de funcionamiento • Diseño resistente a los esfuerzos de red\n■ Transformadores para generadores eólicos y foTovolTaicos Los transformadores para generadores eólicos y fotovoltaicos se caracterizan por: • Pérdidas totales extremadamente bajas • Alto y ancho muy reducidos • Alta resistencia al impulso tipo rayo • Diseño optimizado para cargas variables • Operación altamente silenciosa • Preconfiguración para el montaje de los descargadores • Preconfiguración para la integración mecánica en el generador eólico\n■ Transformadores para aplicaciones marinas Los transformadores para aplicaciones marinas se caracterizan por: • Diseño optimizado en base a la carga armónica específica • Dimensiones y peso reducidos • Experiencia de Legrand en el sector específico • Adaptabilidad del diseño a las dimensiones de instalación • Caja específica de contención y enfriamiento\ngama la gama de transformadores de resina de edm es muy amplia y permite responder a todas las exigencias del mercado, a través de una oferta de productos de serie y una oferta de productos especiales según su pedido especíﬁco. oferTa de prodUcTos de serie:\noferTa de prodUcTos especiales:\nTransformadores de distribución – Potencia nominal: 100÷3150 kVA – Tensión nominal primaria: hasta 36kV – Tensión nominal secundaria: hasta 380V\nTransformadores especiales – Potencia nominal: hasta 16000 kVA – Tensión nominal primaria: hasta 36kV – Tensión nominal secundaria: a pedido Para transformadores especiales, se ruega contactarnos, ofreceremos toda la ayuda necesaria y competencia técnica para identificar la correcta solución que satisfaga mejor las características y exigencias específicas de su diseño.\nlos transformadores de resina edm de serie se clasiﬁcan en base a las pérdidas al vacío de p0. se encuentran disponibles cuatro categorías de transformadores: r – redUcidas n – normales d – disTriBUción s – esTÁndar Los transformadores de resina EdM se entregan: – En fabricación estándar (grado de protección IP00) – Con caja de protección a pedido (grado de protección IP21, IP31 o IP23)\n■ eQUipamienTo de serie – Ruedas dirigibles – Cáncamos de elevación – Bornes para la conexión a tierra\n■ accesorios a pedido – Termosonda PT100 con caja de conexión – Termistores PTC (como alternativa a las termosondas PT100) – Tablero de control electrónico para el control térmico, con entradas para PTC, sin visualización de la temperatura – Tablero de control electrónico para el control térmico, con entradas para PT100 y visualización de la temperatura – Sistemas de ventilación forzada para aumentar la potencia del transformador – Terminaciones MT con conexiones insertables (Elastimold) – Caja de protección del transformador – Kit de puesta a tierra – Kit de descargadores de tensión Para accesorios adicionales o fabricaciones especiales, se ruega contactarnos.\ncaracterísticas de fabricación edm se distingue por una producción de alta calidad, gracias a la utilización de técnicas y equipos de fabricación a la vanguardia, a una preocupación constante durante todo el proceso productivo y a un estricto control en la fase ﬁnal, que incide en el 100% de la producción.\n1 Devanados de MT en bobina de chapa de aluminio, encapsulada en resina en vacío.\n2 Núcleo de tres columnas de chapa magnética con cristales orientados y alta permeabilidad, disponible también con bajas pérdidas. 3 Devanados de BT en placa/lámina de aluminio y material aislante impregnado en vacío.\n4 Conexiones de BT en operación hacia arriba (estándar) o hacia abajo (a pedido). 5 Conexiones de MT en operación hacia arriba (estándar) o hacia abajo (a pedido).\n6 Sujeciones de bobinas con goma que atenúan la transmisión de las vibraciones entre el núcleo y los devanados, reduciendo al mínimo el ruido de funcionamiento generado por el transformador, además de absorber las dilataciones térmicas de los elementos. 7 Sujeciones en el lado de MT para la regulación de la tensión primaria a la red, inalterables con transformador fuera de tensión. 8 Estructura, armadura y carro fabricados con una lámina resistente en acero barnizado. 9 Carro con ruedas dirigibles en dos direcciones perpendiculares. 10 El aislamiento en resina epóxica tiene un elevado punto de inﬂamabilidad y un alto nivel de autoextinción, lo que deja al transformador exento de mantenimiento especial. 11 El control de la temperatura de funcionamiento se efectúa a través sondas PT100 o PTC, colocadas en el devanado de BT.\n12 Cáncamos de elevación de acuerdo con la norma DIN-580 UNI-2947 con gancho de seguridad en 4 puntos. 13 Preconfiguración opcional de la conexión de BT para conectarse a los ducto barra Zucchini. 14 Materiales aislantes en clase F, con exceso de temperatura en los devanados de 100° K. 15 El carro permite un accionar el motor con seguridad y se encuentra preconfigurado para el montaje de una caja de contención\nDevanado de media tensión El devanado de media tensión, realizado en máquinas devanadoras altamente automatizadas, se fabrica con la técnica del disco continuo y en chapa de aluminio, con una capa doble integrada de material aislante. Este tipo de fabricación permite obtener uniformidad del espesor interno y externo de la resina y garantiza la resistencia uniforme a los esfuerzos dieléctricos, a los cuales el transformador será sometido en la fase de prueba o durante su operación en el lugar de instalación.\nSobre el devanado primario se encuentran los taps para la regulación de la tensión primaria iguales al valor ± 2 x 2,5%, fabricadas con forros metálicos de latón en la resina, elementos metálicos de sujeción de latón y numeración indeleble (no con etiquetas adhesivas). La clase térmica de los materiales aislantes empleados corresponde a la clase F, con los excesos de temperatura admitidos por la norma IEC 60076-11\ndevanadoras modernas con control electrónico.\nfabricación encapsulada por vacío de alto grado.\nDevanado de media tensión La fabricación de los devanados de MT en chapa, en vez de hilo, requiere colocar menos aislante entre las bobinas. En los devanados tradicionales, realizados con un conductor con sección circular, cada capa del devanado está constituida por un número n de bobinas instaladas. En los devanados realizados con conductores de chapas, cada capa está constituida por una sola bobina.\nSi se indica con Us la tensión de una sola bobina de un devanado, en los devanados de chapas la tensión entre las bobinas perteneciente a dos capas adyacentes es siempre igual a Us, mientras que en los devanados tradicionales dicha tensión adopta el valor máximo de (2n – 1) Us, como queda en evidencia en la imagen siguiente.\nRepartición de la tensión entre las bobinas del devanado de media tensión\n➇➇ ➇➇ ➆➆ ➆➆ ➅➅ ➅➅ ➄➄ ➃ ➃➃ ➃➂ ➂➂ ➂➁ ➁➁ ➁➀ ➀\n2 24 46 68 8\n➀➀ ➇➇ ➁➁ ➆➆ ➂➂ ➅➅ ➃➃ ➄➄\n2 23 34 45 56 67 78 8 1 13 35 57 7 1 12 23 34 45 56 67 7\nDevanado fabricado con conductor con hilo: la tensión aumenta con el número de bobinas\nLos transformadores con devanados de chapa presentan en consecuencia una mayor capacidad de resistencia a las tensiones de impulso y a la frecuencia industrial, así como una menor probabilidad de ser lugar de descargas parciales.\nDevanado fabricado con conductor de chapa: la tensión se reparte de manera uniforme\nEl devanado de chapa tiene también la ventaja de reducir drásticamente los esfuerzos axiales debido a las corrientes de cortocircuito.\nDevanado de baja tensión El devanado de baja tensión, fabricado con devanadoras adecuadas, está compuesto por una chapa de aluminio única, de altura mecánica igual a la altura eléctrica del devanado de MT, con una hoja de material aislante integrada que puede ser clase F o bien clase H. El devanado como tal garantiza una compatibilidad para formar un cilindro único resistente a los eventuales esfuerzos axiales y radiales, luego de los fenómenos de cortocircuito. Toda la soldadura de la chapa conductora con la barra de salida se realiza mediante soldadura a tope en atmósfera inerte y bajo control electrónico, con el fin de evitar que cualquier pedazo de material pueda marcar o dañar, por esfuerzo repetido, al aislante entre extremo de salida y la bobina que sigue. Dicho devanado entonces se impregna con resina epóxica, mediante tratamiento al vacío, de modo de hacerlo lo suficientemente compacto y homogéneo, para evitar la absorción de humedad durante la vida útil del equipo, en cualquier ambiente de operación.\nEste tratamiento permite cumplir con la clasificación del sistema a nivel F1 según las normas IEC 60726 y IEC 60076-11.\nsistema de devanados de bT\nsoldadura TIG en atmósfera controlada para las conexiones de bT. 13\ncaracterísticas ambientales, climáticas y de resistencia al fuego La norma IEC 60076-11 (HDL 464 S1 1988) identifica con un código alfanumérico las clases ambientales, climáticas y de comportamiento frente al fuego de los transformadores secos. – clase ambiental (e0 – e1- e2 ) – clase climática (c1 – c2) – clase de comportamiento frente al fuego (f0 – f1)\nGracias a la utilización de una resina epóxica de alta calidad, todos los transformadores EdM reducen al mínimo el impacto ambiental, conforme a las siguientes clases: – clase ambiental e2 – clase climática c2 – clase de comportamiento frente al fuego f1\nNinguna condensación en el transformador, poca contaminación, instalación en ambiente limpio y seco.\nCondensación ocasional y poca contaminación.\nel transformador no es apto para funcionar a temperaturas inferiores a –5°C, pero puede ser expuesto a –25°C durante el transporte y el almacenamiento.\nNo se considera el riesgo de incendio y no se toman medidas para limitar la inflamabilidad.\nel transformador puede funcionar, ser transportado y almacenado hasta –25°C.\nel transformador está sujeto a riesgo de incendio y se requiere de una inflamabilidad reducida. el fuego en el transformador debe extinguirse dentro de los límites preestablecidos\nel transformador está sujeto a condensación consistente, a contaminación intensa o ambos fenómenos.\nLa clase térmica de los materiales aislantes empleados corresponde a la clase F y los excesos de temperatura admitidos son los registrados en las normas específicas relativas al transformador fabricado.\nsistema cle (baja emisión electromagnética certiﬁcada) el sistema Cle de baja emisión electromagnética cumple con dpCm 8/7/2003 y se aplica a las subestaciones y a las cabinas eléctricas en media y baja tensión. el sistema de transformación Cle (baja emisión Certiﬁcada) consta de una serie de transformadores individuales de resina alojados en una caja, diseñados y fabricados para poder ser utilizados en ambientes de trabajo con presencia permanente de personal. las soluciones de fabricación adoptadas para los sistemas de transformación Cle en efecto limitan su emisión electromagnética a valores inferiores a 10 microTesla (el objetivo de calidad de edm y de 3 microTesla) en cualquier dirección, como lo exige la norma dpCm 8/7/2003. Cada sistema de transformación Cle viene equipado con una relación de medida especíﬁca de las emisiones electromagnéticas. Gracias a la disponibilidad de una moderna cámara anecoica, los sistemas de transformación Cle pueden venir equipados también con una relación de medida del ruido articulado sobre la banda de emisión.\nejemplos de relación de medida de emisión electromagnética y de ruido (ensayos a pedido)\nCriterios de selección de los transformadores\nÍndice de sección Índice de sección\nLa selección de los transformadores\nVentajas de los transformadores de resina (CRT)\nTransformadores con pérdidas reducidas para el ahorro energético ........... 24 Protección contra los excesos de temperatura\nVentilación de los transformadores\nLa protección contra las sobrecargas\nLa protección contra el cortocircuito\nLos principales grupos vectoriales de los transformadores\nTipos de transformadores Los transformadores de media tensión generalmente se clasifican en tres tipos de acuerdo con sus características de fabricación. En las páginas siguientes se mostrarán comparaciones entre las características de los transformadores de resina y de los aislados en aceite.\nLos tres tipos de transformadores son los siguientes: • Transformadores secos con aislamiento de resina • Transformadores con aislamiento en aceite • Transformadores aislados con aire\n■ Transformadores en resina Los transformadores secos, con uno o más devanados encapsulados, se denominan comúnmente transformadores de resina. Estos equipos, gracias a la evolución alcanzada por las técnicas de fabricación, se utilizan ampliamente por su confiabilidad y por el menor impacto ambiental respecto de los transformadores de aislamiento en aceite, ya que reducen los riesgos de incendio y de derrame de sustancias contaminantes en el ambiente.Los devanados de media tensión, fabricados con bobinas con hilos o, aún mejor, de chapas de aluminio aisladas entre sí, se ponen en un molde, en el cual se efectúa la colada de la resina epóxica al vacío, para impedir que entre gas a los aislantes. Los devanados que se obtienen de este modo, encapsulados en una envoltura cilíndrica, impermeable, mecánicamente robusta, tienen la superficie lisa, lo que evita tanto el depósito de polvo como la acción de agentes contaminantes.\nLos devanados de baja tensión generalmente son fabricados en una lámina única de aluminio, del alto de la bobina, aislados mediante materiales adecuados y tratamiento térmico. Los transformadores de resina cuentan con aislamiento clase F con excesos de temperatura máximos del orden de los 100°K.\nTransformadores de resina EDM\n■ Transformadores con aislamiento en aceite Los transformadores con aislamiento en aceite tienen los devanados insertos al interior de una envoltura rellena generalmente de aceite mineral, que cumple la doble función de garantizar un adecuado aislamiento entre los devanados y las masas y dispersar el calor generado por el funcionamiento normal del mismo transformador. El aceite aumenta de volumen con el aumento de la temperatura ambiente o de la carga del transformador. Para compensar esta variación de volumen algunos transformadores vienen con un “depósito de expansión”, situado en la parte superior que sirve precisamente para compensar la variación del volumen del líquido aislante. Este depósito, definido como “conservador”, se comunica con el exterior mediante filtros que tienen la función de eliminar la humedad que al acumularse podría producir fallas en la propiedad dieléctrica del aceite con los consiguientes problemas al transformador. La rigidez dieléctrica del líquido aislante puede verse seriamente comprometida por la ineficacia del sistema de filtración. Por este motivo, los filtros deben revisarse periódicamente y\neventualmente reemplazarse. En cambio, otro tipo de transformadores con aislamiento en aceite no contiene el conservador y el líquido se encuentra en la envoltura hermética, donde son colocados los devanados. En este tipo de transformadores las variaciones del volumen se compensan a través de un pulmón de aire seco y nitrógeno que hace las veces de regulador de volumen. El problema de estos transformadores es que con el tiempo no es posible garantizar la calidad de este pulmón de aire y nitrógeno.\n■ Transformadores aislados con aire Los transformadores aislados con aire tienen los devanados aislados, mediante las chapas de los devanados mismos, el montaje de láminas de material plástico y manteniendo las adecuadas distancias de aislamiento. Estos equipos tienen un uso limitado, dado que sus características específicas de fabricación, los tornan muy sensibles a la humedad, a la contaminación aunque poca, y a la presencia de sustancias químicamente agresivas. En efecto, la absorción de humedad, así como la acumulación de polvo, pueden disminuir el coeficiente dieléctrico de los materiales aislantes utilizados. Por lo tanto, es necesario seguir un cuidadoso procedimiento de puesta en funcionamiento, para no perjudicar la operación, como el secado de los devanados, que se debe efectuar a través de las correspondientes resistencias instaladas en el equipo.\nTransformador aislado con aire\nLa selección de los transformadores El transformador es un equipo eléctrico con inducción electromagnética cuya función consiste en transferir la energía eléctrica entre dos sistemas distintos de tensión a la misma frecuencia. Los transformadores se encuentran disponibles en el mercado con diversas tecnologías de fabricación que influyen de modo significativo en las características eléctricas y sus campos de aplicación. Para una correcta selección del tipo de transformador es necesario conocer las diversas características eléctricas, térmicas y de resistencia al esfuerzo debido a averías o a la operación normal del transformador. La tecnología\n■ Comparación técnica\nde fabricación de los transformadores determina también finalmente la selección de la protección adecuada. Otro parámetro que es necesario tener en cuenta para la selección del transformador es el régimen de funcionamiento para el cual se ha configurado. Por ejemplo, en el caso de la utilización con bajas cargas o al vacío, es preferible seleccionar transformadores con aislamiento en aceite; en caso contrario, es aconsejable la utilización de transformadores secos con pérdidas reducidas. Tal selección es incluso más adecuada cuando el funcionamiento del transformador es por períodos prolongados con cargas superiores al 50% de las nominales.\nAutoextinción en caso de avería eléctrica\nNecesidad de estructuras contra incendio como fosa de recolección de aceite y muros ignífugos\nHigroscopicidad de los materiales aislantes\nDevanados de placa y buena resistencia a los fenómenos de cortocircuito\nEstabilidad de la resistencia a fenómenos de cortocircuito durante la vida útil del equipo\nProcedimiento particular de puesta en funcionamiento\nRiesgos de contaminación ambiental por pérdida de líquido\nInsensibilidad a los ambientes húmedos, salinos y tropicales\nLocalización del centro de gravedad de la carga y reducción de los costos de instalación y control Confiabilidad en ausencia de mantenimiento y escasa disponibilidad de mano de obra especializada en la instalación Capacidad de soportar sobrecargas instantáneas elevadas de corta duración gracias a una reducida densidad de corriente y una térmica constante y elevada\nVentajas de los transformadores de resina (CRT) Los transformadores de resina tienen características de fabricación que les permiten adaptarse a la mayor parte de las instalaciones. Las ventajas principales con respecto de los transformadores con aislamiento en aceite pueden dividirse en tres categorías:\nción) y una emisión mínima de gases tóxicos y humos opacos (clasificación de resistencia al fuego F1); pueden funcionar en ambientes húmedos, con polvo, salinos o contaminados (clasificación pruebas ambientales E2) y ofrecen una alta resistencia a los shock térmicos (clasificación pruebas climáticas C2). • Ausencia de líquidos de enfriamiento Gracias a la total ausencia de líquidos de enfriamiento los transformadores de resina EdM no presentan riesgos de contaminación y reducen drásticamente su propio aporte en caso de incendio, respecto de los transformadores con líquido aislante.\n• Mayor seguridad (bajo riesgo de incendio) Gracias a la utilización de una resina epóxica de alta calidad, los transformadores EdM de resina reducen al mínimo el impacto ambiental, conforme a las normas ambientales internacionales IEC 60076-11 (HDL 464 S1 1998). Los transformadores EdM se fabrican completamente con materiales retardantes del fuego y autoextinguibles. Por consiguiente tienen una inﬂamabilidad reducida (autoextin-\n• Recuperación de los materiales al fin de su vida útil Los transformadores de resina se pueden considerar como la forma de fabricación más respetuosa del medioambiente, lo que se hace especialmente importante en el momento en que es necesario dar de baja el equipo que ha cumplido su propio ciclo de vida de funcionamiento. Después de darlo de baja, la resina, se considera material inerte y los devanados primarios y secundarios pueden ser fácilmente reciclados.\n1. Reducción del impacto ambiental 2. Simpliﬁcación de la instalación 3. Flexibilidad en la fase de utilización\n- Recuperación no contaminante - Reducción de los costos - Respeto por el medioambiente y por los recursos\nVentajas de los transformadores de resina (CRT) 9 8 7\n2. Simplificación de la instalación • Reducción de las dimensiones de espacio Los transformadores de resina tienen dimensiones de espacio inferiores, que se caracterizan por una reducción de cerca del 16% en cuanto a la dimensión y del 10% en cuanto al peso. • Reducción de obras de construcción para instalarlo Los transformadores de resina no necesitan costosas obras de construcción, que sí se requieren para los transformadores con aislamiento en aceite, como colectores, rejillas de extinción y barreras de separación resistentes al fuego, para evitar la propagación del incendio y el derrame de líquidos aislantes. Para los transformadores de resina EdM, de clase F1, no es necesario efectuar una separación con barrera contra incendios. • Instalación interna en los edificios Gracias a la reducción de costosas obras de construcción, a la mayor seguridad (bajo riesgo de incendio) y a la ausencia de líquidos de enfriamiento, los transformadores de resina pueden instalarse al interior de los edificios, aunque estén próximos a recintos frecuentados por personas. De esa manera, es posible manejar los espacios y los costos de instalación. Además, los transformadores instalados al interior de los edificios pueden estar más cerca de las cargas, con la ventaja de ahorrar costos de conexión y reducir las pérdidas en la línea de alimentación.\nm³ • Reducción del mantenimiento 4 Los transformadores de resina se caracterizan por menores 3 costos de mantenimiento ya que deben inspeccionarse sólo 2 periódicamente para verificar que no se acumule polvo ni 1 suciedad. 0 Los transformadores con1000 aislamiento en aceite por el contra0 500 1500 2000 2500 rio, deben vigilarse para garantizar el nivel de líquido aislanPotencia [kVA] te y verificar Resina que éste conserve sin alterarse las características dieléctricas propias (por ejemplo, la rigidez dieléctrica Aceite de los aceites minerales disminuye significativamente ante la presencia de leves indicios de humedad). 6000 9\nVolumen del8 transformador 5000\n400086 m³ 75 30006 4 9 m³ 5\nm³ 5 10 4 0 0 0 0 03\n1000 1500 1500 1500 2000 Potencia [kVA] Potencia [kVA] Potencia [kVA]\nAceite Aceite Aceite500\nPeso del transformador Aceite 5000\n3. Flexibilidad en la fase de utilización • Mayor capacidad de sobrecargas Los transformadores de resina, al utilizar el aire como medio de enfriamiento y como emplean más tiempo para alcanzar la temperatura de régimen, resultan en una mayor capacidad de sobrecargas respecto de los transformadores con líquido aislante y que particularmente se adaptan para alimentar cargas con frecuentes alzas de corriente. Los transformadores pueden sobrecargarse con tal que el exceso de temperatura en los devanados no permanezca por sobre los valores permitidos para largos periodos de tiempo. Es posible aumentar la potencia suministrada temporalmente a través de la aplicación de sistemas correspondientes de ventilación, que se deben utilizar para afrontar situaciones particulares de funcionamiento (sobrecargas temporales o temperaturas ambientales elevadas) o para disponer de una reserva temporal de potencia en caso de emergencia (por ejemplo, si un transformador está fuera de servicio).\nPeso [kg] 2000 3000 4000 Peso [kg]1000 3000\nPotencia Potencia [kVA]\nResina Resina Aceite\nComparación económica Del punto de vista económico, un transformador debe seleccionarse evaluando todos los costos que se presentan a continuación: • Costo de adquisición • Costo de la instalación • Costos de la operación • Costos de mantenimiento • Costos al dar de baja los materiales Para verificar correctamente el costo de la operación de un transformador es necesario verificar la relación que existe entre las pérdidas en vacío (Po) y las pérdidas con carga (Pc). Las primeras son independientes de la carga y se mantienen constantes por todo el período en que el transformador permanece conectado a la red (generalmente 365 días al año) considerando una constancia de la tensión y la frecuencia de alimentación. Las pérdidas debidas a la carga son a la vez\nproporcionales al cuadrado de la corriente y son variables, en función de las oscilaciones de la carga en cuestión. Desde el punto de vista del gasto, a menudo la selección de un transformador, se basa exclusivamente en el costo de adquisición o costo inicial (Ci). Sin embargo, para valorar el real ahorro al adquirir un transformador es necesario considerar también el costo de operación (Ce), o bien, el costo de la energía eléctrica consumida por el transformador durante su vida útil. Este elemento resulta particularmente importante si se considera la exigencia de ahorro energético que todas las empresas deben hoy en día afrontar. Respecto de los otros parámetros por considerar en la evaluación económica, consulte el párrafo “Ventajas de los transformadores de resina (CRT)”.\nMENOR COSTO DE LA INSTALACIÓN\nMENORES COSTOS AL DAR DE BAJA LOS MATERIALES\nTransformadores con pérdidas reducidas para el ahorro energético La selección técnica de un transformador normalmente se realiza con la máxima atención, mientras que el análisis de tipo económico para determinar el tipo de transformador no siempre se efectúa tan científicamente. Los transformadores EdM, que se caracterizan por pérdidas reducidas, permiten un notable ahorro energético respecto de los transformadores tradicionales aislados con resina. A continuación se muestran los resultados de una compa-\nCT = Ci + Ce\nración económico (en Europa) entre dos transformadores de resina estimándose el costo total, en relación con los valores de las pérdidas. Se puede observar el ahorro económico y energético determinado por la utilización de los transformadores EdM con pérdidas reducidas, respecto de un transformador con pérdidas normales. Transformador A: transformador con pérdidas reducidas (EdM). Transformador B: transformador con pérdidas normales.\nCT = Costo Total Ci = Costo Inicial Ce = Costo de Operación comparación de transformadores Datos de comparación\nAn = Potencia nominal\nClase de aislamiento n = Vida útil del transformador\nPo = Pérdidas en vacío\nPcc = Pérdidas con carga nominal\ncosto kWh = 0,19 € (para simplificar el ejemplo, el costo de energía se considera constante durante las 24 horas) i = 3% (interés anual al capital). (Ejemplo de cálculo en Europa) 1,2\nla / ln\nHora Diagrama de carga en días hábiles de un pequeño establecimiento industrial Ia: corriente efectivamente utilizada por el transformador In: corriente nominal del transformador G (días hábiles): 220\nHora Diagrama de carga en días hábiles de un pequeño establecimiento industrial G (días hábiles): 145\nEl resultado ﬁnal es que el transformador A a los dos años recupera la diferencia de la inversión inicial. El costo ini-\ncial de 3.850 se recupera completamente y al ﬁnal de la vida del transformador se logra un ahorro de 28.000.\nΔ Ct = 28.679 e\n100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00\nΔ Ci = 3.850 e\nEn conclusión, el costo inicial no representa un buen parámetro para la selección de un transformador, pero se debe considerar como una inversión. De hecho, con las hipóte-\nsis consideradas, el ahorro ﬁnal generalmente es siete veces mayor que lo invertido como costo inicial y el retorno de la inversión se obtiene en sólo dos años.\nProtección contra los excesos de temperatura Durante su normal funcionamiento, un transformador tiene pérdidas en vacío y pérdidas debido a la carga, las que se traducen fundamentalmente en energía térmica dispersa. Esta energía depende de las características de fabricación del transformador, de la potencia y de las condiciones de instalación. Es bueno recordar que la energía dispersa térmicamente es proporcional a la temperatura del transformador menos la temperatura ambiente. A una cierta temperatura ambiente, la temperatura del transformador depende especialmente de las pérdidas debido a la carga. Al aumentar la carga aumentan en consecuencia las pérdidas y la temperatura ambiente contribuyendo a un deterioro más rápido de los aislantes y por esto, una mayor probabilidad de falla del dieléctrico. Esta situación también se podría verificar en el caso que, al igual que las pérdidas debido a la carga, debiesen aumentar la temperatura ambiente y por consiguiente la temperatura del transformador. Las normas definen las clases de aislamiento que indican las máximas temperaturas alcanzables por los transformadores en su habitual funcionamiento y que no deben ser superadas.\nSonda PTC para la verificación de la temperatura\nclase de aislamiento Clase\nLímites de exceso temperatura media del devanado, con corriente nominal\n• PT100: emite una señal proporcional a la temperatura detectada; • PTC: emite una señal ON/OFF dependiendo de si acaso la temperatura medida sea menor o mayor que el umbral propio de la sonda; La sonda se posiciona en el punto caliente del devanado. Tanto las señales de la PT100 como de la PTC deben emitirse a partir del tablero de control de temperatura que no forma parte del equipo de serie. A pedido se encuentran disponibles otros accesorios para el control de la temperatura: • Un visualizador de temperatura aparte, para instalar en el tablero eléctrico; • Un relé de salida para alarmas, desconexión y comando de los ventiladores.\nLos excesos de temperatura dependen no sólo de la carga y de las sobrecorrientes detectadas por los dispositivos de protección, sino que también de factores ambientales, ineficiencia del sistema de enfriamiento, avería en la ventilación forzada, aumento de la temperatura ambiente), que influyen en la eliminación del calor producto de las pérdidas específicas del transformador. Por este motivo, en general se disponen de dispositivos electrónicos de detección de la temperatura necesarios para la indicación de alarma o para la desconexión de la protección de los transformadores. Para los transformadores Edm se encuentran disponibles las sondas de temperatura: Termosonda PT100 y Termistores PTC.\nValores de temperatura típicos de alarma y desconexión de los transformadores Tipo transformador\nLímites de excesos de temperatura para los transformadores de resina Parte\nDevanados: (exceso de temperatura medido con el método de la variación y de la resistencia)\nNúcleo, partes metálicas y materiales adyacentes\nTemperatura del sistema aislante (°C)\nExcesos máximos de temperatura (°C)\nLa temperatura en ningún caso deberá alcanzar valores que dañen el núcleo, otras partes o materiales adyacentes\nVentilación de los transformadores Como se dijo anteriormente, durante su vida útil un transformador produce calor debido a las pérdidas. Este calor debe disiparse del recinto en donde está instalado el transformador. Para hacerlo, es necesario verificar si en el recinto existe una adecuada ventilación natural y, de lo contrario, prever la realización de una ventilación forzada. La norma CEI UNEL 21010 establece que la temperatura del aire en el ambiente de instalación, no debe superar los siguientes valores: 20°C en promedio anual 30°C en promedio diario 40°C máximo El sistema de protección del exceso de temperatura debe ajustarse basándose en el valor máximo de 40°C que es el valor de la temperatura ambiente que permite la normativa internacional IEC, aumentado por el exceso máximo de temperatura previsto por las normas y por el delta K del punto caliente donde se colocan las sondas. Un buen sistema de enfriamiento se obtiene cuando la corriente de aire entra desde abajo y atravesando el recinto donde está instalado el transformador, sale libremente\npor arriba en la parte opuesta. Para evaluar la eficacia de la ventilación natural y en consecuencia verificar la sección de las boquillas de ventilación y las eventuales alturas de posicionamiento, se toman en consideración las siguientes variables: TL = pérdidas totales en kW dT = diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del aire Q = flujo de aire que atraviesa la ventana inferior en m3/sec H = distancia en metros entre la media de la cabina y la media de la ventana superior (ventana de salida). Se indica con una S la superficie neta de la ventana inferior de ingreso de aire en m2 (excluida la rejilla). Asumiendo que dT = 15°C, la fórmula para dimensionar la ventana de ingreso es: S = 0,185 x (TL √ H) (Para dT distintas, consultar un especialista). La ventana de salida (S’) debe ser aproximadamente un 15% mayor que la de entrada. Si no es posible obtener el flujo de aire calculado de esta manera, utilizar barras de ventilación.\nH mín =160mm\nS' 10-01-11 18:06\nSi el lugar en que se encuentra el transformador es insuficiente o está mal ventilado es necesario recurrir a la ventilación forzada. Ésta se hace necesaria también cuando la temperatura media anual es superior a 20°C o en el caso de sobrecargas frecuentes del transformador. Para no comprometer la convección natural en el lugar se puede instalar un extractor de aire sobre la boquilla superior, controlado eventualmente por un termostato.\n■ Verificación de la temperatura La verificación de la temperatura puede realizarse utilizando sensores de temperatura tipo PT100 o bien mediante la utilización de termómetros. Una solución alternativa es utilizar los sensores de tipo PTC que, sin embargo, tienen la desventaja de no permitir la visualización de la temperatura. Estos sistemas se utilizan para la verificación de la temperatura de los devanados de baja tensión. En el caso de los transformadores para la alimentación de convertidores estáticos de corriente, es necesario también disponer de la verificación de la temperatura del núcleo magnético.\nSchema di principio per supervisione temperatura del trasformatore\n■ Empleo de sensores tipo PTC En los transformadores trifásicos, el sistema de verificación está constituido por tres sensores, uno por fase, conectados en serie. Los sensores no son otra cosa que resistencias que envían la señal de desconexión a un relé, cuando se sobrepasa el umbral de la temperatura de reacción. El restablecimiento de las condiciones de operación de los sensores se produce rápidamente cuando la temperatura desciende por debajo del umbral de 3K. En este caso se dispone de dos sistemas de supervisión, uno da la señal de alarma y el otro de desconexión. Los valores de temperatura de los dos sistemas se alejan de 20K. Cuando el relé de protección es alimentado por la red servida por el transformador, un contacto retardado inhibe las señales de alarma y desconexión en el momento de la puesta en funcionamiento del transformador, al producirse la alimentación de la bobina del relé.\nSensores de temperatura Relé de protección Alarma o desconexión Contacto retardado Placa de bornes del transformador\nLa protección contra las sobrecargas La sobrecarga es el fenómeno que se verifica cuando el valor de corriente absorbido por la instalación es más alto que el valor nominal. Al mantenerse una situación de sobrecarga inevitablemente se sobrepasan los límites de exceso de temperatura aceptables, previstos para el transformador, con el riesgo de que se derritan los aislantes. Excepcionalmente, en ciertas condiciones de funcionamiento anormales, puede aceptarse sobrepasar los umbrales de sobrecarga y exceso de temperatura, en desmedro de la expectativa de vida del transformador. Esta situación de vez en cuando es preferible en vez de una interrupción del servicio (debido a un alza momentánea de energía) que podría provocar daños materiales y económicos más bien elevados. En la mayor parte de los casos, las sobrecargas son de origen transitorio y por lo tanto no tienen incidencia en el equilibrio térmico. El nivel de sobrecarga “aceptable” es en función de la necesidad de continuidad de funcionamiento del usuario o de la naturaleza de la instalación misma. Para los transformadores con líquido aislante la circulación del aceite de enfriamiento y la forma del cajón que contiene los radiadores permiten el rápido reestablecimiento del aislamiento y la reducción de accionamiento de las descargas parciales,\npermitiendo además alcanzar rápidamente la temperatura de operación del transformador. Para los transformadores de resina, el elemento de enfriamiento es el aire y, por lo tanto, la temperatura de régimen se alcanza en intervalos más prolongados. En estas condiciones, los transformadores de resina son más susceptibles a sobrecargas y esta característica no permite la utilización en instalaciones con cargas en las cuales son frecuentes las alzas de corriente. Todo lo anterior es válido porque los excesos de temperatura en los devanados no se mantienen para valores superiores a los admitidos en intervalos demasiado prolongados. Una solución parcial del problema sería sin embargo recurrir a los ventiladores radiales, para aplicarlos a los transformadores de resina que aceptan la sobrecarga del transformador hasta el 150% de la potencia nominal. Es aconsejable recordar sin embargo que al aumentar la potencia aumentan también las pérdidas debido a la carga, que dependiendo del cuadrado de la corriente pueden alcanzar también 2,25 veces el valor nominal. Se aconseja utilizar los ventiladores axiales sólo en casos particulares y provisorios para el enfriamiento de los devanados o para contar con una suerte de reserva de energía para utilizarla en situaciones de emergencia.\nEjemplo de ventiladores radiales para transformadores encapsulados en Resina.\n■ La sobrecarga en la distribución pública En la distribución pública la prioridad en el corto plazo es en función de la continuidad de servicio. Por este motivo, las sobrecargas no inducen por lo general a una disyunción del transformador. Siempre por este motivo por lo general los circuitos en baja tensión siempre se sobredimensionan y, en consecuencia, no corresponde una sobrecarga del transformador de ninguna manera a una sobrecarga de los conductores. No obstante es bueno prestar atención cuando las sobrecargas se repiten más frecuentemente. En esta situación, el distribuidor deberá sustituir el transformador por un modelo de mayor potencia. Aeropuerto\n■ La sobrecarga en la distribución industrial En una instalación industrial, la sobrecarga puede ser de corta o larga duración. En estas instalaciones, inmediatamente posteriores al transformador se encuentra siempre el panel general de distribución equipado con interruptores de protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos. Por lo tanto la gestión de la sobrecarga de hecho es transferida a los interruptores sobre el lado de baja tensión en el cual se procederá a la desconexión de las cargas en modo automático o controlado.\n■ La sobrecarga en la distribución en el sector terciario En las instalaciones del terciario, como oficinas, centros comerciales, la continuidad del servicio es fundamental. En este tipo de aplicación, difícilmente se verifican las condiciones de carga periódica que presentan regímenes de inicio o comportamientos similares. Para garantizar de esta manera la máxima continuidad de servicio también en presencia de sobrecargas es esencial que las cargas consideradas no prioritarias se controlen y conecten si es necesario del transformador en el lado de Baja Tensión.\nLa protección contra las sobrecargas ■ Protección contra las sobrecargas mediante interruptores Para una correcta protección contra las sobrecargas los valores de corriente absorbidos en la instalación no deben sobrepasar un umbral comprendido hasta 110% y hasta el 150% de la corriente nominal. La protección de la sobrecarga puede considerarse ya sea en el lado de Media Tensión como en el lado de Baja Tensión, de acuerdo con la potencia del transformador. Con los transformadores de baja potencia es adecuado colocar la protección en el lado de Baja Tensión, mientras que en el caso de los transformadores con potencia elevada es aconsejable colocar la protección en el lado de Media Tensión. La protección contra las sobrecargas en el lado de MT se realiza instalando interruptores de MT asociados con protecciones de máxima corriente de tiempo constante o de tiempo independiente. Estos interruptores garantizan también la protección contra las altas corrientes de ruptura. La protección en el lado de BT se realiza, por el contrario, instalando interruptores en Baja Tensión, instalados en el tablero general de distribución. Estos interruptores tienen una curva con tiempo inverso que protege el transformador. Para la correcta protección del transformador, el interruptor se regula en función de la corriente nominal del mismo transformador ubicado aguas arriba. Es necesario sin embargo tener en cuenta también la coordinación selectiva del interruptor en relación con los otros interruptores instalados en el lado de BT. Es conveniente además tener en cuenta las eventuales averías que pueden producirse fuera de los transformadores, entre las fases y entre la fase y tierra. En este caso, es necesario recordar que la corriente de ruptura es baja (cerca de 2-3 veces la In del transformador). Este tipo de avería no debe ser subvalorada, porque aunque se le da poca importancia, en caso de persistir puede ser extremadamente dañina para el transformador. Para una protección adecuada del transformador, en relación con esta avería, por tanto es aconsejable pensar en interruptores con desconectadores predeﬁnidos con la función ”memoria térmica”.\n■ Protección contra las sobrecargas mediante medición de la temperatura Como se dijo anteriormente, la sobrecarga se asocia fundamentalmente con un exceso de temperatura que es el verdadero elemento que se debe tener bajo control, en cuanto su efecto pueda causar el rápido deterioro de los aislantes y la falla del dieléctrico del transformador. En consecuencia, el control de la temperatura es un factor determinante para la protección del transformador. Para el control de la temperatura, los transformadores de resina generalmente vienen equipados con termoresistores, los cuales a la vez están conectados a la unidad de manejo y control, y que envían una indicación al transformador o lo desconectan directamente al sobrepasarse los umbrales definidos. Los transformadores encapsulados en resina EdM tienen estos termoresistores instalados próximos a las partes más críticas del punto de vista térmico. Por el contrario, para los transformadores con aislamiento en aceite la medición de temperatura se controla utilizando los termostatos. El líquido dieléctrico funciona como un fluido refrigerante para los devanados y tiende a nivelar la temperatura interna del transformador. La utilización de un termostato como dispositivo de medida permite controlar mejor el umbral de activación, utilizable por ejemplo para la activación de transferencia de la carga o bien para el enfriamiento forzado del transformador.\nTablero de control de temperatura PT100\nUnidad de control Ventiladores\nEjemplo de instalación de tablero de control de temperatura PT100\nLa protección contra el cortocircuito Las normas de referencia indican que los transformadores deben calcularse y fabricarse para resistir sin dañarse los efectos térmicos y mecánicos debido a cortocircuitos externos. La impedancia de los circuitos en baja tensión es el factor determinante para el cálculo de las corrientes de cortocircuito que puedan ser dañinas, del punto de vista de los esfuerzos electromagnéticos para un transformador con una avería inmediatamente posterior. Una avería en el lado de baja tensión, cercana a los terminales del transformador tiene como efecto un esfuerzo térmico y un esfuerzo mecánico en el transformador, funciones de los valores y de la duración de la avería. Los transformadores son diseñados para resistir los cortocircuitos hasta sus\nterminales en la situación más crítica que corresponda y para tener una fuente de averías infinitas y libre de cortocorcuitos. Sin embargo, es bueno recordar que las averías repetidas pueden tener efectos acumulativos que pueden contribuir al rápido envejecimiento de los aislantes. De esta manera, para obviar este problema es necesario instalar dispositivos de protección (fusibles o interruptores automáticos) con el fin de limitar estos efectos y reducir los riesgos de daño por efectos térmicos del transformador. Para una protección eficaz es por ende necesario disponer de las adecuadas protecciones, ya sea en el lado de Baja Tensión, como en el de media tensión (teniendo en cuenta las eventuales coordinaciones selectivas necesarias).\nzona de avería MT/BT zona de avería MT\nfusible de MT\nfusible de BT\nSelectividad entre fusibles de MT y dispositivos de protección de BT\n■ Protección contra el cortocircuito con fusible MT Los fusibles, gracias a su bajo precio y facilidad de uso se utilizan ampliamente para la protección de los transformadores de distribución en las redes públicas. Si bien la simplicidad y la economía son ventajas seguras, también es cierto que existen límites en la instalación de los fusibles. A menudo su utilización se prevé en las condiciones de protección base donde no existen exigencias particulares de coordinación selectiva o de continuidad del servicio. Los fusibles se caracterizan por un valor de corriente nominal y por una característica de fusión tiempo/corriente. Los fusibles de MT se encuentran normalmente disponibles en 2 versiones: fusibles con expulsión y fusibles con limitación. Los primeros generalmente se utilizan en el sistema de distribución de tipo aéreo. Por el contrario, los segundos encuentran una mayor difusión en la instalación, gracias a su capacidad de responder dentro de pocos milisegundos a altas corrientes. La alta velocidad de respuesta y el parámetro que ofrece la capacidad de limitación del fusible es que permite una protección adecuada también en condiciones más graves, reduciendo el riesgo de daño del equipo y de los circuitos asociados. La selección del fusible más adecuado para la\nEjemplo de fusible de MT\nexigencia de protección. Sin embargo, es más compleja y debe considerar diversos factores. Un error en la selección del fusible de hecho podría producir defectos debido que éste se funde si se encuentra subdimensionado, o bien a la falta de protección si se le sobredimensiona. Los criterios para una correcta selección del fusible son: • La tensión de servicio del transformador; • Las corrientes de inserción; • El nivel de sobrecarga temporal del transformador; • El tiempo de eliminación de la avería en el lado de BT; • El nivel de selectividad con las protecciones de BT.\n■ Protección contra el cortocircuito con interruptor MT Para tener una protección más eficaz, con niveles de regulación del umbral de corriente y de tiempos de activación y para poder realizar la selectividad respecto de las protecciones ubicadas aguas abajo respecto del transformador en el lado de BT, se recurre siempre más a menudo a la instalación de interruptores de Media Tensión. Los interruptores de MT ubicados con anterioridad al transformador cuentan con relés de protección con umbrales que raramente corresponden a la corriente nominal del transformador monitoreado. Lo anterior provoca que haya desvíos de las curvas de protección hacia valores de corrientes más altas, con un consiguiente aumento del nivel de selectividad. Un interruptor de protección dedicado al transformador de MT debe cumplir con los siguientes requisitos: • Mayor velocidad de operación del dispositivo de protección de MT inmediatamente aguas arriba; • Mayor velocidad posible para valores de corriente mayores de la corriente de cortocircuito en el lado de BT; • Debe dejar pasar las corrientes de inserción; • Debe garantizar el monitoreo de la zona de sobrecarga.\nEjemplo de interruptor de MT\nProtección contra las sobretensiones Los transformadores pueden verse afectados por las sobretensiones transitorias inducidas en la red a la cual están conectados. Estas sobretensiones debidas a impactos directos o indirectos de rayos, o incluso a maniobras eléctricas de equipos instalados en el lado de BT, pueden dar origen a un esfuerzo entre sí en el dieléctrico del transformador, lo cual puede causar el rápido envejecimiento de éste y las consiguientes roturas en el tiempo, dando origen a averías en el equipo. Las condiciones más críticas se encuentran normalmente durante la puesta fuera de tensión de los transformadores mediante dispositivos de maniobra que interrumpen las corrientes. Se recuerda que la gravedad de una sobretensión depende del valor máximo y de la velocidad de variación de la tensión, factor que lleva a una distribución irregular de los esfuerzos en los devanados. El riesgo de exposición a las sobretensiones se asocia en primera instancia al lugar de instalación y sucesivamente a los siguientes factores: • Tipo de red de distribución de MT y tipo de red de BT (aérea o subterránea);\n• Presencia o no de dispositivos de limitación de las sobretensiones (descargadores o espinterómetros); • Largo y tipo de conexiones red/transformador; • Tipo de equipos conectados y condiciones de maniobra; • Calidad de las conexiones de tierra y de cabina. Las averías provocadas por las sobretensiones afectan el aislamiento del transformador y de sus componentes y pueden ser de diferente tipo: • Averías entre la bobina del mismo devanado (caso más frecuente); • Avería entre los devanados; • Averías entre el devanado requerido y una parte conductora contigua (núcleo o depósito). Para una protección eficaz de los transformadores frente a las sobretensiones se pueden utilizar espinterómetros y descargadores de sobretensión (de más alto rendimiento); Para mayores detalles en el tema de la protección contra las sobretensiones, consúltenos.\nEjemplo de curva característica de un descargador de óxido de zinc (ZnO) para redes de 20kV con niveles de aislamiento a 125 kV “a impulso”.\n20s 2mn 10 10s 1mn 5mn\nUr 3 Ur\nLos principales grupos vectoriales de los transformadores Los devanados internos pueden conectarse en estrella, en triángulo o bien en zig-zag. De acuerdo con la modalidad de conexión, el sistema de tensiones inducidas en el lado de baja tensión queda desfasado con la tensión de media con ángulos múltiplos de 30°. La modalidad de conexión de los devanados se identifica mediante 3 letras (mayúscula para el primario y minúscula para el secundario):\n0mn 1h 5h t n 20mn 2h\n2U 2V 2W 2U\n2U 2V 2W 1U 1V 1W\n1U 1U 1V 1W\n2U secundario 2V 2W Devanado primario Devanado (letra mayúscula) (letra minúscula) 1U 1V\nDesfase angular en adelanto\nEventual centro de conmutación2U 2V 2W\nDevanado secundario (letra minúscula)\nLa selección del grupo de inserción de un transformador es uno de los factores importantes para determinar el régimen de funcionamiento en función de la carga. Las condiciones ideales se producen cuando la carga es equilibrada en todas las fases; sin embargo, esta condición a menudo es imposible de obtener. Por este motivo, es importante conocer el desfase entre las fases del primario y del secundario. En la tabla siguiente, se muestran diagramas de inserciones típicas.\nDevanado primario (letra mayúscula)\nGrupo 0 – desfase nulo Grupo 11 – 330° Grupo 6 – 180° Grupo 5 – 150°\nAsociados a estas letras se identifican números que representan el desfase, los cuales se dividen en 4 grupos:\nEventual centro de conmutación\nY – conexión en estrella D – conexión en triángulo Z – conexión en zig-zag\nYd5 2V 2U 2V 2W\nYz5 2V 2U 2V 2W\nTerminales de conexión de BT\nClase de aislamiento 17,5 kV ■ Datos técnicos de 100 a 3150 kVA Código Base\nA Largo (mm)\nB Ancho (mm)\nC Alt. (mm)\nNormas CEI 14-4 e 14-8 - IEC 60076-11 - CENELEC HD 538.1 Potencia (kVA) 100 ÷ 3150 Frecuencia (Hz) 50 Tensiones Primarias (kV) 12 - 13,2 clase de aislamiento 17,5 kV BIL 75/95 kV Tensiones Secundarias (V) 380 - 400 clase de aislamiento 1,1 kV Regulación, lado de MT ± 2 x 2,5% Grupo vectorial Dyn11 Clase de aislamiento del sist. aislante F/F Exceso de temperatura 100 / 100 K Clase E2 - C2 - F1 Certificado CESI Nro. 98/11 908 Tolerancias de aceurdo con CEI / IEC Nota Valores diversos de tensión primaria o secundaria disponibles con un recargo Lpa = Valor medido a un metro de distancia, de acuerdo con la Norma CEI EN 60076-10\nDetalle terminal MT\nValores resumidos de referencia. Para el diseño, utilizar el plano de fabricación. Todos los datos indicados pueden modificarse sin previo aviso por requisitos técnicos, productivos o de mejoramiento del producto\nTerminales de BT pág. 43\nDetalle terminal de tierra\nClase de aislamiento 24 kV ■ Datos técnicos de 100 a 3150 kVA Código Base\nNormas CEI 14-4 e 14-8 - IEC 60076-11 - CENELEC HD 538.1 Potencia (kVA) 100 ÷ 3150 Frecuencia (Hz) 50 Tensiones Primarias (kV) 23 clase de aislamiento 24 kV BIL 75/95kV Tensiones Secundarias (V) 380 - 400 clase de aislamiento 1,1 kV Regulación, lado de MT ± 2 x 2,5% Grupo vectorial Dyn11 Clase de aislamiento del sist. aislante F/F Exceso de temperatura 100 / 100 K Clase E2 - C2 - F1 Certificado CESI Nro. 98/11 908 Tolerancias de aceurdo con CEI / IEC Nota Valores diversos de tensión primaria o secundaria disponibles con un recargo Lpa = Valor medido a un metro de distancia, de acuerdo con la Norma CEI EN 60076-10\nTerminales de conexión de BT 40\nLos terminales de conexión de BT se fabrican con aluminio. Para la conexión de cables de cobre, se puede solicitar a pedido las placas de interfaz correspondientes CUPAL con un recargo adicional. Diseño\nRango kVA 100 160\nEspesor mm 4 4\nAncho mm 40 40\nNro. orificios 1 1\nØ orif. mm 13 13\nTodos los datos indicados pueden modificarse sin previo aviso por requisitos técnicos, productivos o de mejoramiento del producto\nCajas integradas Grado de protección: IP21-IP31-IP23\n■ Datos técnicos de 100 a 3150 kVA S\nClase 17,5-24 kV Todos los datos indicados pueden modificarse sin previo aviso por requisitos técnicos, productivos o de mejoramiento del producto\nColor RAL 7032 Cerradura AREL en la caja código 230076\n100 230316 230353 230288 160 230316 230353 230288 200 230316 230353 230288 250 230211 230263 230273 315 230211 230263 230273 400 230212 230234 230215 500 230212 230234 230215 630 230204 230222 230277 800 230204 230222 230277 1000 230213 230223 230221 1250 230213 230223 230221 1600 230214 230249 230267 2000 230214 230249 230267 2500 230287 230371 230309 3150 230287 230371 230309\nA (mm) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1900 1900 1900 1900 1900 1900 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2500 2500 2500 2500 2500 2500\nB (mm) 900 900 900 900 900 900 900 900 900 950 950 950 950 950 950 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310\nC S Peso Grado de protección (mm) (mm) (kg) Pared Fondo 1470 500 120 IP21 IP20 1470 500 120 IP31 IP20 1470 500 120 IP23 IP20 1470 500 120 IP21 IP20 1470 500 120 IP31 IP20 1470 500 120 IP23 IP20 1470 500 120 IP21 IP20 1470 500 120 IP31 IP20 1470 500 120 IP23 IP20 1580 405 140 IP21 IP20 1580 405 140 IP31 IP20 1580 405 140 IP23 IP20 1580 405 140 IP21 IP20 1580 405 140 IP31 IP20 1580 405 140 IP23 IP20 1680 405 160 IP21 IP20 1680 405 160 IP31 IP20 1680 405 160 IP23 IP20 1680 405 160 IP21 IP20 1680 405 160 IP31 IP20 1680 405 160 IP23 IP20 1950 575 180 IP21 IP20 1950 575 180 IP31 IP20 1950 575 180 IP23 IP20 1950 575 180 IP21 IP20 1950 575 180 IP31 IP20 1950 575 180 IP23 IP20 2200 600 210 IP21 IP20 2200 600 210 IP31 IP20 2200 600 210 IP23 IP20 2200 600 210 IP21 IP20 2200 600 210 IP31 IP20 2200 600 210 IP23 IP20 2500 730 280 IP21 IP20 2500 730 280 IP31 IP20 2500 730 280 IP23 IP20 2500 730 280 IP21 IP20 2500 730 280 IP31 IP20 2500 730 280 IP23 IP20 2700 730 300 IP21 IP20 2700 730 300 IP31 IP20 2700 730 300 IP23 IP20 2700 730 300 IP21 IP20 2700 730 300 IP31 IP20 2700 730 300 IP23 IP20\nAccesorios ■ Sondas de medición de la temperatura\nLas sondas vienen montadas en el transformador y cableadas hasta una caja de derivación IP 55 de aluminio vaciada a presión. Tipo\nUmbral de temperatura ºC\n3 sondas montadas en los devanados de BT y cableadas a la caja\n3 sondas montadas en los devanados de BT más una sonda montada en el núcleo y cableadas a la caja\n3 pares de sondas PTC en los devanados de BT para alarma y desconexión. Cableadas a la caja\n■ Barras de ventilación\nLas barras de ventilación permiten un incremento temporal de la potencia nominal (en condiciones nominales de operación) y vienen montadas en el transformador.\n■ Dispositivos antivibración de goma Rango kVA\n4 dispositivos antivibración se suminis170019 tran por separado para su montaje bajo las ruedas del transformador\n4 dispositivos antivibración se suminis170020 tran por separado para su montaje bajo las ruedas del transformador\nAumento de potencia %\nTensión Vn kV\n■ Termómetro no magnético Código Incremento temporal en condiciones nominales\nTermómetro sin escuadra de soporte\nPortatermómetro (siempre necesario)\n■ Kit de descargadores montados en el transformador\n■ Tablero de control de temperatura El tablero de control viene aparte Tipo\n■ Tablero de control de los ventiladores Nota\nEl tablero de control viene aparte\n220002 Tablero de control 4 sondas PT100.\n220023 Tablero de control 4 sondas PT100.\nTablero de control 6 sondas PTC. Predefinido para montaje en riel DIN.\nTablero de control 6 sondas PTC.\n220035 Para el control de las barras de ventilación\nTodos los datos indicados pueden modificarse sin previo aviso por requisitos técnicos, productivos o de mejoramiento del producto 45\nNormativa de referencia y placa de identificación\nTransporte, recepción y almacenamiento\nIndicaciones de seguridad El transformador de resina epóxica es un equipo eléctrico. Se debe instalar, proteger y utilizar cumpliendo con las normas vigentes tanto nacionales como internacionales. • Leer con atención las instrucciones de empleo antes de levantar, mover o hacer funcionar el transformador. • Toda operación de funcionamiento se debe realizar sin presencia de tensión. • No conectar la alimentación al transformador sin haber previamente efectuado la conexión de puesta a tierra. • No acceder al área del transformador ni retirar partes de la protección sin haber cortado el suministro eléctrico.\n■ Servicio de asistencia Para todas las informaciones o solicitudes de repuestos dirigirse al Servicio Técnico Service, llamando al número 02 550 5200, o bien enviando un e-mail a: comerciallg. [email protected]\nTerminales de BT Caja de circuitos auxiliares (sensores de temperatura)\nTaps de regulación de MT\nDevanado de MT Tren con ruedas para desplazamiento Conexión para puesta a tierra\nNormativa de referencia y placa de identificación ■ Normativa de referencia IEC 60076-11 – Transformadores de potencia – Part. 11: Tipo seco. IEC 60076-1 – Transformadores de potencia – Part. 1: General Modificación (1999). IEC 60076-2 – Transformadores de potencia – Part. 2: Temperatura en aumento. EC 60076-3 – Transformadores de potencia – Part. 3: Niveles de aislamiento, test dieléctrico y holguras externas en el aire. IEC 60076-5 – Transformadores de potencia – Part. 5: Capacidad de resistir al cortocircuito.\nIEC 60076-10 – Transformadores de potencia – Part. 10: Determinación de los niveles de sonido. IEC 60085 – Evaluaciones y clasificaciones térmicas de las aislaciones eléctricas. IEC 60270 – Técnicas de alta tensión – Medición de descarga parcial. IEC 60529 - Grado de protección proporcionado por envolturas (Código IP). IEC 60905:1987 – Guía de carga para transformadores de potencia de tipo seco\n■ Placa de identificación\nelettromeccanica di marnate\nUNE-EN 60076-11 UNE 21538-1 HD 464 S1:1988/A4:1995\nTRANSFORMADOR SECO ENCAPSULADO CAST RESIN TRANSFORMER REFRIG. COOLING VCC (*) 8 IMP.\nTEMP. SIST. AISL. INSUL SYSTEM TEMP.\n6930 6765 6600 6435 6270\n5-6 7-5 4-7 8-4\nBAJA TENSIÓN LOW VOLTAGE\n100 FI AC\nHz K kV\nCALENTAMIENTO MÁX TEMPERATURE RISE\nNIVELES DE AISL. INSUL. CLASS\nClase ambiental Environmental test\nkg IP 00 kg IP NOTE\nClase climática Climatic test Comportamiento al fuego Behaviour against fire\n_ 12 <\n_ 24 <\ncod. 250716 rev.06\n■ Condiciones para el correcto funcionamiento del transformador Cumplimiento de las indicaciones contenidas en las presentes instrucciones de empleo: • Empleo del transformador de acuerdo con los datos indicados en la placa. • Conectar las partes que se deben poner a tierra mediante los bornes correspondientes.\n• Proteger de agentes químicos, de la contaminación atmosférica, la radiación solar y de las plantas o animales que puedan influir en las condiciones normales de funcionamiento. • Protección contra daños mecánicos durante la instalación o durante las condiciones normales de funcionamiento. 49\nTransporte, recepción y almacenamiento Durante el transporte los transformadores deben fijarse adecuadamente, utilizando los agujeros correspondientes predispuestos para ello en las armazones superiores del transformador. Al llegar a destino se recomienda en todos los casos examinar atentamente el transformador para verificar que no haya sufrido daños durante el transporte (barras de BT o conexiones de MT, aisladores rotos, rayas en los devanados de MT, presencia de humedad o suciedad, envolvente de protección dañado, presencia de cuerpos extraños, etc.).\nImportaNte: cualquier no conformidad detectada en la lista de empaque, favor notificar a Legrand (Fono: 02 550 5200, e-mail: [email protected]) dentro de 3 días de recepción del transformador.\nCuidado: no colocar debajo de cargas suspendidas.\nCuidado: el transformador se puede dar vuelta.\n■ Desplazamiento El traslado del transformador, con la envolvente de protección o sin éste se debe necesariamente realizar en el carro o en las armazones inferiores y, de preferencia, en los agujeros que éstos tienen. No mover el transformador ejerciendo presión directamente sobre las bobinas de resina.\nDistancia máxima de desplazamiento con las ruedas: 10 mt\nEl transporte se puede realizar solamente en dos direcciones, dependiendo del montaje de las ruedas.\n■ almacenamiento Si el transformador no será inmediatamente instalado es una buena práctica protegerlo del agua, polvo, humedad y luz solar. En principio el transformador viene con un embalaje de protección de PVC que no se debe retirar en caso de almacenamiento. La temperatura del ambiente no debe ser inferior a -25° C.\nInstalación Los transformadores son protegidos por envolventes, al resguardo de la luz solar directa y del agua, con un grado de protección mínimo IP 21. Durante la instalación, atenerse a las normas vigentes para la prevención de accidentes laborales.\nCuando exista o pueda existir un peligro particular por la presencia de atmósferas explosivas o inflamables, se requiere consultar las indicaciones de las normas específicas de cada país.\n■ Ejemplos de instalación A continuación se indican algunos ejemplos de conexión ya sea desde abajo o desde arriba. Instalación con envolvente de protección\nHay algunas indicaciones que se deben respetar: 1. En implementación de serie: instalación al interior, en ambiente limpio y seco, protegido de las radiaciones solares directas, sin la posibilidad de ingreso de agua. Para proteger a los transformadores de las influencias del ambiente externo y a las personas de los riesgos de contactos directos, se encuentra disponible una serie de envolventes de protección estándar, con diferentes grados de protección IP21-IP31-IP23, en función de los requisitos de instalación. 2. Altura sobre el nivel del mar no superior a 1000 m (para alturas superiores, contáctenos).\n3. Temperatura del aire ambiente dentro del recinto, cuando el transformador está funcionando (para valores superiores, contáctenos): • T mínima: – 25°C • T máxima: + 40°C 4. En el formato de serie los transformadores son dimensionados de acuerdo con las Normas EN 60076-11 para las siguientes temperaturas del aire ambiente: • 40°C en todo momento • 30°C como media mensual en el mes más cálido • 20°C como media anual\nEjemplos de instalación correcta de los transformadores de resina\nInstalación ■ Torques de apriete de las conexiones eléctricas y fijaciones mecánicas Conexión eléctricas [Nm]\n■ posicionamiento El transformador de resina no garantiza un seguro aislamiento de contacto. Se prohibe estrictamente tocar los devanados encapsulados cuando el equipo se encuentra bajo tensión. Debido a lo anterior, su instalación debe realizarse siempre al interior de una envolvente, de un cierre perimetral o de un recinto accesible solamente a través de las puertas\nque cuenten con cerraduras que sólo permitan su apertura si el transformador está sin tensión. Al interior de la cabina, el equipo debe ubicarse de modo que se cumpla con las distancias mínimas de aislamiento respecto de los muros. Dichas distancias dependen de la clase de aislamiento del transformador indicada en la placa. kV\n(*) seis bornes de ajuste se encuentran: • al lado del las conexiones de MT: C = B • al lado del las conexiones de BT: C = A\n■ Ventilación Las superficies de enfriamiento deben ser refrescadas por el aire de circulación. Lo anterior implica contar con aberturas correctas y adecuadas para el paso del aire (aproximadamente 3,5÷4 m3 de aire fresco por minuto por cada kW de pérdidas). En el caso que la circulación de aire fuera insuficiente el transformador se recalentará de forma anómala, lo que en los casos más graves puede provocar la activación de la protección térmica.\n“Para los transformadores no provistos de ruedas es aconsejable que el fondo esté suficientemente elevado del piso, de modo que permita el ingreso del aire de enfriamiento desde la parte inferior. En los casos que la geometría del recinto no permita un adecuado reemplazo de aire, se requiere instalar un sistema de extracción o de circulación del aire que asegure un enfriamiento adecuado del transformador”.\n■ Sobretensiones En el caso de que el transformador se exponga a sobretensiones (atmosféricas o de maniobra) se necesita resguardarlo con las correspondientes protecciones de sobretensiones, calibradas según la tensión de explotación\nProtecciones de sobretensión para CRT\nInstalación La sinergia del grupo ha permitido la integración entre los ductos barras ZUCCHINI y transformadores de resina EdM que pueden ser preconfigurados para la conexión directa con la línea SCP ZUCCHINI. Las versiones que aparecen a continuación representan solamente algunas de las soluciones estandarizadas. Para una correcta conexión de los cables de media tensión al transformador es necesario respetar las distancias mínimas aconsejadas (12 cm. mínimo) para evitar que se puedan activar descargas debido a la ionización o a las descargas parciales.\nTransformador CorrienClase te lk 6% kVA Aisla- de 400 V miento (kVA) (kV) (A) (kA) 630 800 1000 1250 1600 2000 2500\n910 1155 1443 1804 2310 2887 3608\n15,2 19,5 24,1 30,1 38,5 48,2 60,2\nDuctos barras Elemento Familia de conexión SCP 1000 A AI SCP 1250 A AI SCP 1600 A AI SCP 2000 A AI SCP 2500 A AI SCP 3200 A AI SCP 4000 A AI\n60281012 P 60281014 P 60281016 P 60281017 P 60391014 P 60391016 P 60391017 P\nDuctos barras Elemento Familia de conexión SCP 1000 A Cu SCP 1250 A Cu SCP 1600 A Cu SCP 2000 A Cu SCP 2500 A Cu SCP 3200 A Cu SCP 4000 A Cu\nEjemplo de integración entre transformadores EDM y ductos barras ZUCCHINI\n60281011 P 60281013 P 60281015 P 60281016 P 60281018 P 60391015 P 60391016 P\n■ Conexiones lado de Bt Los terminales de BT están dispuestos en la parte superior del transformador y normalmente son de aluminio. La conexión al cable se debe realizar con terminales de cobre estañado, conectando uno o dos cables por orificio, de la\nforma que se indica en la figura. En el caso de la conexión de los terminales de BT con las barras de cobre sin tratar, se pueden suministrar, a pedido, las placas intermedias correspondientes de Cupal.\n■ Conexiones lado de mt Los terminales de MT concuerdan con el devanado mismo y solamente se fabrican con vástagos de estaño. Se encuentran en los dos extremos del devanado para así: • Facilitar la conexión con los cables de MT que entren por arriba o por abajo; • Permitir la conexión entre las fases y la conexión del transformador con la red de MT; • Evitar pares galvánicos entre los diversos materiales que puedan estar presentes en la conexión. El reemplazo de los pernos de estaño por pernos de otro material podría alterar la conexión.\nInstalación ■ Instalación sin caja de protección (IP00) Adicionalmente, los cables siempre deberán amarrarse para evitar esfuerzos mecánicos en los aisladores.\n■ Sistemas de control de la temperatura Todos los transformadores de EdM de serie vienen equipados con sondas PT100. A pedido se pueden utilizar otros sensores de temperatura como PTC, según las normas DIN44082. Tableros de control y comando para PT100 o para PTC están\ndisponibles a pedido. Los diagramas de conexión, el número y la función de los contactos, las numeraciones de los bornes deben consultarse en las instrucciones de uso específicas de los tableros.\nDiagramas de conexión de las placas de bornes\n2u 3 5\nPTC (130 - 140) °C\nSi el transformador cuenta con una estación para el monitoreo de la temperatura, las calibraciones aconsejadas son: Calibración aconsejada Clase Clase H Clase F Clase B\nAlarma (°C) 140 130 110\nDesconexión (°C) 155 140 120\nPuesta en funcionamiento Antes de poner en funcionamiento el transformador, efectuar las siguientes verificaciones: ■ Conexión a tierra del transformador Conductor de tierra a 16 mm2, de acuerdo con la Norma CEI 11-1 capítulo 9.\n■ Conexiones 1. Verificar que los devanados no hayan sido desplazados y que los pernos de compresión estén bien ubicados en las plaquetas de sujeción. 2 Verificar las conexiones entre los cables de MT y los aisladores correspondientes, los cables o las barras de BT y las placas de salida del transformador. 3. Verificar que las conexiones de tierra y las conexiones de los circuitos auxiliares estén correctos y correspondan entre sí.\n■ Limpieza Si el transformador ha permanecido almacenado por mucho tiempo, proceder a la limpieza general del equipo. Limpiar con aspiradora los devanados de MT/BT eliminando los posibles depósitos de polvo, de suciedad y de condensación, para evitar la dispersión de ellos hacia el resto de las partes del transformador.\n■ Taps de regulación de la tensión\n■ Puesta en tensión\nLas tolerancias de tensión de la Empresa de suministro de energía eléctrica pueden compensarse cambiando los taps (desplazamiento de las placas) de manera de mantener constante la tensión en los terminales de B.T. De serie, los transformadores vienen con taps de tensión –5%, -2.5%, 0, +2.5%, +5%. El diagrama de conexión de los taps para los transformadores con una o dos tensiones primarias se indica en las placas de características. Es importante desplazar las placas de las 3 columnas de M.T. en su totalidad. Es importante que las placas tengan la misma posición en todos los bornes de regulación, para así evitar corrientes de circulación que dañarían el transformador de modo irreversible.\nDespués de haber efectuado una revisión general de la instalación y verificado que no se hayan olvidado objetos en el transformador, se puede cerrar el interruptor de alimentación del lado de MT y luego aplicar la carga al devanado de Baja Tensión, mediante el cierre del interruptor del lado de BT.\nMantenimiento Generalmente, y en condiciones normales de funcionamiento, los transformadores de resina EdM no requieren mantenimiento específico. Tabla indicativa sobre las principales operaciones de mantenimiento y verificación Pos.\nRevisión que se debe efectuar\nInstrumento que se debe realizar\nFuncionalidad de las termosondas PT100/PTC\nAnual y/o en caso de necesidad\nMensual y/o después de eventos excepcionales\nVerificación del funcionamiento como se indica en las instrucciones de uso.\nEliminación de polvo, depósitos de suciedad eventuales cuerpos extraños en los devanados\nSemestral y/o en caso de eventuales detenciones\nAire comprimido seco a baja presión\nAusencia de obstrucciones/ suciedad en los canales de enfriamiento de los devanados de MT y BT\nCondensaciones depositadas en los devanados\nDespués de una detención del transformador\nHorno y/o método de calentamiento en corto circuito\nSecado a aproximadamente 80 °C\nPernos de las conexiones en estrella/triángulo y terminales de MT/BT\nTorque de apriete (tabla pág. 54)\nVerificación del aislamiento de los devanados entre ellos y respecto de la masa\nMegaóhmetro (tipo Megger) con tensión superior a 1000 V\nBT y masa: min 5 MOhm MT y masa: min 20 MOhm MT y BT: min 20 MOhm En caso de valores menores, comunicarse con Legrand\nVerificación del centrado de devanado MT/BT en núcleo magnético\nDespués de eventos excepcionales (impacto accidental, corto circuito)\nCentrado geométrico de los devanados\nVerificación de las placas de registro bloques de suspensión\nAnual y/o después de eventos excepcionales\nPar de torsión de 20 a 40 Nm\nResultado por obtener\nGuía para la identificación y resolución de los posibles inconvenientes Pos.\nPrecaución que se debe tomar\nIrregular distribución de la carga\nVerificar la simetría de las corrientes, modificando su distribución.\nVerificar que las aberturas de ventilación de la cabina o de la envolvente de protección no estén obstruidas. Restablecer la circulación de aire.\nRecalentamiento localizado en el núcleo\nCorrientes parásitas en el núcleo debido a roturas o defecto de aislamiento de los tirantes\nAislar los tirantes centrales en las estructuras de soporte del núcleo, con tubos y arandelas.\nConexiones/fijaciones rígidas con los eventuales ductos barras o con el piso\nReemplazar las conexiones rígidas por otras flexibles y/o insertar por debajo de los rodillos de deslizamiento de los soportes antivibrantes\nTablero o sonda con defecto\nReemplazar el elemento defectuoso\nAbsorción de corriente dentro o más allá de los límites de la información de la placa de características\nReducir la carga hasta que se alcance la corriente nominal, o bien instalar el kit de ventilación forzada\nAire de enfriamiento que no circula regularmente\nVer “Posicionamiento” y “Ventilación”\nContacto eléctrico del sensor con fallas\nVerificar, limpiar y apretar todos los contactos presentes en la cadena de medida del sensor\nActivación de los sensores de temperatura. Alarma / desconexión\nVerificar la posición de las placas de cambio de tensión, adaptándolas de manera que haya en el secundario a vacío la tensión de valor menor o igual a aquélla de la placa (en +, o bien ++)\nGlosario técnico ■ Características eléctricas de los transformadores Las características nominales de los transformadores a las cuales se requiere prestar atención para una correcta selección son: Tensión nominal de un devanado (Vn) es la tensión aplicada o inducida en el funcionamiento en vacío del transformador entre los terminales de línea de los devanados. Tensión de cortocircuito (Vcc) es la tensión que se debe aplicar entre los terminales de línea de un devanado para hacerles circular la corriente nominal cuando los terminales del otro devanado están en cortocircuito. Esta tensión se puede subdividir en una tensión componente resistiva y en una inductiva. Este valor de tensión permite calcular la corriente de cortocircuito en los bornes del secundario si se ignora la impedancia en sentido ascendente, según la fórmula: Icc = 100 In/Vcc. Con esta magnitud se determina además la impedancia del transformador necesaria para el cálculo de la corriente de cortocircuito en el sistema de distribución en Baja Tensión mediante la fórmula: Z =Vcc % Vn/100 In Las tensiones de cortocircuito de los transformadores van en función de la potencia del transformador y están estandarizadas en los valores 4% y 6%. Corriente en vacío (I0) es la corriente de magnetización del circuito magnético que se instala en un devanado cuando éste recibe la alimentación con la tensión y la frecuencia nominales (el otro devanado está en circuito abierto). Este valor de corriente se expresa en % de la corriente nominal del transformador. El circuito magnético está constituido por láminas aisladas.\nCorriente de inserción es el punto máximo de corriente de excitación que se verifica en el momento en que se entrega energía al transformador. Su valor inicialmente puede dar como resultado también 8-10 veces la corriente nominal del devanado. La corriente de inserción de un transformador se debe tomar en cuenta para poder determinar las calibraciones correspondientes en los dispositivos de protección asociados. ruido es provocado por la magnetostricción de las láminas del circuito magnético. El ruido se da en función de la inducción magnética de operación del transformador y de la calidad de las láminas. El nivel de ruido puede expresarse en términos de Presión acústica Lp (A), o bien de Potencia acústica Lw (A) y no depende de la carga. Pérdidas en vacío (Po) representan la potencia activa absorbida por el transformador cuando se aplica la tensión nominal, a la frecuencia nominal a uno de los dos devanados y con el otro devanado con circuito abierto. Las pérdidas en vacío, que también se conocen como pérdidas en el hierro, son independientes de la carga y equivalen a la suma de las pérdidas causadas por la histéresis y por las corrientes parásitas (Foucault). Pérdidas de carga (Pcc) son las pérdidas debido a las corrientes óhmicas presentes en los circuitos principales, a las pérdidas adicionales en los devanados y a las pérdidas en las masas metálicas. Estas pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente de carga y se expresan en una temperatura de referencia normalizada en 75º C para transformadores aislados en aceite y 120º C para transformadores de resina. Potencia nominal (Sn) es el valor convencional de la potencia asignada a un devanado que junto con la tensión nominal permite determinar la corriente nominal.\na) Pérdidas totales b) Pérdidas parciales (en vacío o con carga)\n+ 10% de las pérdidas totales + 15% de cualquiera de las pérdidas parciales, con la condición de que la tolerancia para las pérdidas totales no sea superada\nRelación de transformación en vacío en la toma principal para un primer par específico de devanados\nEl más bajo de los dos siguientes valores: a) ± 0,5% de la relación indicada b) ±1/10 de la impedancia porcentual real de cortocircuito en la toma principal\nRelación de transformación en otras tomas para el mismo par de devanados\nDebe concordar, aunque no ser inferior al menor de los dos valores a) y b) anteriores\nImpedancia de cortocircuito para: • Transformadores con devanados separados y dos de ellos, o bien • Un primer par específico de devanados separados en un transformador con más devanados 3\na) Toma principal.\nCuando el valor de la impedancia es ≥10% ± 7,5% del valor indicado Cuando el valor de la impedancia es < 10% ± 10% respecto del valor indicado\nb) Cualquier otra toma del par de devanados.\nCuando el valor de la impedancia es ≥10% ± 10% respecto del valor indicado Cuando el valor de la impedancia es < 10% ± 15% respecto del valor indicado\nImpedancia de cortocircuito para: • Un par de devanados conectados entre sí, o bien • Un segundo par específico de devanados separados en un transformador con más devanados 4\na) Toma principal b) Cualquier otra toma del par\n± 10% del valor indicado ± 15% del valor indicado\n• Pares de devanados posteriores.\nDeben corresponder al ≥15%\nCorriente en vacío.\n5. Corriente en vacío + 30% del valor indicado\nNota: (1) En el caso de transformadores con más devanados, las tolerancias sobre las pérdidas deben entenderse para cada par de devanados, a menos que la garantía no precise que éstos se refieran a una combinación definida de la carga. (2) Para ciertos autotransformadores y transformadores booster, la pequeña magnitud de su impedancia justifica tolerancias mayores. Transformadores que tienen amplios campos de regulación, en particular si el campo es asimétrico, pueden también requerir por su parte una consideración en particular. Por el contrario, por ejemplo cuando un transformador debe asociarse a unidades ya existentes, se puede justificar, especificar y concordar tolerancias menores en las impedancias. Los problemas relativos a tolerancias especiales deben darse a conocer al momento de la solicitud de oferta y las tolerancias revisadas acordadas entre el fabricante y el adquiriente. (3) La expresión “valor indicado” debe entenderse como el valor señalado por el fabricante.\nTicino del Perú S.A. Av. José Pardo 819 Miraflores - Lima 18 Teléfono: 613-1800 Fax:446-9402 www.bticino.com.pe [email protected]\nReport "Guia Tecnica Trasformadores en Resina"


Molduras Entrecalles Passepartout\nSon las barras longitudinales de madera o aluminio que forman el marco principal exterior de la enmarcación de una obra. Interiormente tienen un rebaje, llamado “galce”, que sirve como tope para sujetar la obra.\nTambién llamada Mª Luisa. Son las barras longitudinales de madera que se colocan entre el marco exterior y la obra, creando un espacio y/o contraste entre ambos. También puede emplearse una moldura (preferentemente plana), a modo de entrecalle.\nEs un cartón decorado que se coloca entre el marco y la obra (por debajo del cristal), creando un espacio y/o contraste entre ambos. Hay 2 formas de colocarlo: Delante de la obra, separándola del cristal (a modo de conservación), o detrás de la obra (como fondo). Gracias al passepartout se pueden enmarcar varias obras en el mismo marco, ya sea, creando varias ventanas, o fijando las obras sobre una plancha de passepartout.


original omega replica aliexpress In Qatar\n13, 334, 33, omega replica 324, 724, 334, 332, 484, 2017, 044 12 Comportamiento de auditoría industrial, prueba de desarrollo industrial. Luego mira el movimiento único y poderoso del Royal Oak. La última luz solar repite el juego de efectos de seguridad final de la suite Grecor. Marca de verificación Problemas, metas, balas y lesiones especiales 18,000 puntos por hora. Gracias por la aplicación de Aliya e investigadores. omega replica aliexpress Este ejemplo es un ejemplo de «Big».\nEsto no es importante en términos de valor. Este proyecto es un concepto simple y práctico. concepto Todos los días tienes que usar una «mujer profesional». No hay relación con ella. 20 – El otro, solo un corazón sorprendido. Tokio – unas pocas personas en 2002 Fecha y pastel, cultura, historia e historia y cultura. Vi 50 desarrollo de juegos\nEl sol está siempre en Omega. El color de la piel se parece a sus pensamientos. Si abres una nueva sucursal, la piedra es razonable. Dado que el eje garantiza más condiciones a temperaturas más altas, los competidores son flexibles, flexibles, progresivamente lentos. Esta oferta es una colección que se refiere a este ejercicio. La aventura Hajias siempre es fuerte en Portugal. Actualmente 48.6 187 minutos. Debe administrar bancos bancarios.\nCuando la explosión conduce al dinero.Es casi todo el mundo. La ceguera del camino de la combustión puede ser perforada. Las tecnologías intelectuales no están lejos. La marca antigua comenzó a cambiar rápidamente. El espejo ayuda a la seguridad y la seguridad. 6.18 Clark 6.3 Piedra negra 1040 608 piedras de color amarillo alto y piedras negras El reloj de bolsillo es una olla. Pequeñas bolsas. Tiene hermes valiosos y lujosos, los más importantes y las mejores grietas. El próximo beso de la curva cónica es un prisionero. Jean-Mark Parmigiani Freidor es responsable de planificar una situación internacional como representante del Fondo Presupuestario.\nEl horno es de 14 metros cuadrados (alrededor de 0.88). CVMIGHTS es un proceso de instalación tradicional. Hoy hice una nueva ciudad durante los ejercicios. replica omega speedmaster sobreReduce replica omega las rosas y lc lc y reduzca el pollo. Excluir la insulina y el calor Considere el juego de advertencia de «maglo», transparente, relajación, diario y precio. Felicitaciones desde 2017. Vacaciones. 1940 y 1950 omega imitacion omega replica aliexpress se encontraron en la marca. Bueno, alta temperatura. Este mensaje ha utilizado un nuevo libro durante dos días.\nImportante designación replica omega seamaster omega replica aliexpress mundial. 277 DIAMANTE (ERROR 24.4) → 18 kg del planeta (aproximadamente 24.4)»Nota» como el gobierno italiano Esta es una técnica específica que relojes omega falsos se puede realizar en el siglo XXI. Somos productos extranjeros con algunos productos. Muchas tecnologías han cambiado de vuelos emocionales de LM y vuelos raros. Actualmente, el primer capítulo 2013 es el primer capítulo de 2013. Hay muchas historias en la noche azul. Susan – mujer de 10 años. Bob lo intentó varias veces en este país y encontró un proveedor omega replica aliexpress práctico. Pero no llamo\nEsta película es muy buena. Puedes ver tus pensamientos.\nEl color especial de la luz original se llena de negro y negro.\nOmega (Omega) ha desarrollado una costa costera durante 25 años. Coloque todos los discos en el terminal. Intercambia estos dos círculos. Volver: Estacionamiento ID de folio 1950 mm Teatro es replica rolex muy tranquilo. No reconocí el rincón de la marca NDA, pero toqué replicas relojes omega a Alemania.\nTodas las industrias, como la publicidad y los campos deportivos ilegales. Las flores y los bordes románticos son muy agradables.\nEl nivel se reduce completamente.Las promociones de arte y etiqueta tienen champiñones tóxicos. Me convierte en tres etapas de maravilla. 6, material más claro, material ligero y estilo, colores brillantes. Sé que es un helado. Está cerca de la Navidad. Estás al lado de todo También puede utilizar este número. El cartucho de tinta ha cambiado a otra cadena de seguimiento de marca. Cerámica cerámica cerámica cerámica cerámica cerámica cerámica cerámica por 3 horas Todos los PGGA son compatibles con el oro Paggal (Golf Club Paa) para mejorar el final. Suiza (SC) confirmó este problema. Grupo de otoño y cosecha de invierno. Pequeñas manos 9. Hace 00 y 4 horas.\nEn los últimos 2-3 años. Todos los errores están habilitados y el usuario tiene el derecho de ejecutar QIVATE. De hecho, ambos jeans se configuran fácilmente. Esta prueba utiliza medidas de implementación de frecuencia regulares.\n7760 No puedes desconectar tu teléfono. De hecho, John Karly mostró a la humanidad. Después de eso, trabajo con los Estados Unidos para administrar las aerolíneas estadounidenses. S.2002 tiene dos objetos para proporcionar confiabilidad sistemática.\n¿Dónde estás? Cree UCC y cree un color para crear el primer trabajo. Tierra global, amor, marco, ooos concepto masculino Europa en Europa estaba emocionada en 2013. Este es un mezclador tradicional de alelos de Brujas. Puedes seleccionar una versión de oro. La pantalla avanzada es incorrecta. El término «superlost» es un delito de los Estados Unidos. Diseñador ideal, ansiedad preocupada por los temores de «crucero\nOtros modelos con externo (5339R) (ver 6104C) (ver 6104C) son muy complejos. Puede quedarse y recordar cuando una revisión anual. Vishhan Act 50 IX La replicas omega subasta de productos ha lanzado nuevos cuatro nuevos clientes. Esta regla puede ser Richard Kome. Las diferencias se comparan con la competencia. Chen Xu Bean Cinema Manager Maja Designer Proyecto (síntomas deportivos y clásicos). La cámara 2016 es simple.\nLos complejos prisioneros muestran hermosas fotos. Hermes Designer es omega speedmaster replica una pegatina creativa que se activa y se presenta.\nCada tarjeta se completa en enero. En ese momento, todavía estaba en este país. omega replica La expresión es el tiempo de juego. El resultado del mes es un error de 577.5. Más tarde, la mejor persona es la mejor. Pero siempre use puños37.9 Escritura del manuscrito. Los adolescentes deben practicar mucho. Si intenta obtener energía y guardar, el índice azul es más eficiente. Tarcolta 43mm, acero inoxidable, cerámica.\nAnterior: El diseño omega replica aliexpress femenino agrega ropa deportiva para hombres. Diseño clásico, teléfono móvil clásico, sencillo – una marca suiza interesante. Creado en una comprensión reloj omega imitacion estable de diamantes y comprensión.El famoso nombre Jinwa es una generación de nueva generación de una nueva generación. Ver relojes y tiempo de visualización. Estoy buscando un vestido Quiero resolver problemas importantes. 18 de noviembre de 2013, la solicitud de suguine solo está disponible en 2013. Tengo muchos años de turistas. A continuación encontrará el mejor paquete de paquetes. El mejor contenido es perfecto. Al mismo tiempo, se ha agregado la promoción adecuada. Cambia todos los sujetos.\nAnterior Entrada anterior: Pearlmaster 39 replica audemars piguet aliexpress Emporio Armani Falsos\nSiguiente Entrada siguiente: Comprar Reloj replica franck muller crazy hours Versace


Inauguran primer Agro Emapa para el sector productivo pecuario, porcinocultor y avicultor | ATB Digital\n23/Jun/2021 09:53 (Hace 28 minutos.) - Sociedad: Presidente convoca a mayores de 30 años a los puntos de vacunación en la lucha contra el COVID-19\ndomingo, 23 de mayo de 2021 2021-05-23T12:25:36-04:00 2021-05-23T12:25:36-04:00\nLa Paz, 23 may 2021 (ATB Digital).- El gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Marvin Pereira, informó este sábado que vienen trabajando en la apertura de nuevos puntos de venta en todas las regiones del país y aceleró gestiones para consolidar la presencia institucional en las provincias y municipios del país; en esta oportunidad, se inauguró el primer Agro Emapa.\n“Emapa cumple con la función de apoyar a los sectores de la cadena productiva de alimentos a la producción agropecuaria y agroindustrial; contribuir a la estabilización del mercado interno de productos agropecuarios y agroindustriales y a la comercialización de la producción del agricultor en el mercado interno”, manifestó, citado en un boletín institucional.\nRecordó que como establece el tercer pilar de Emapa, que es la comercialización, la empresa pública estratégica acciona el establecimiento de los puntos de venta a nivel nacional y actualmente cuenta con 23 sucursales y cinco Súper Emapas.\n“Ahora, con el establecimiento en las provincias de Agro Emapas para apoyar al sector agropecuario”, apuntó.\nEn esa dinámica de contribuir a la reactivación productiva y económica del país, Emapa, con la apertura del primer Agro Emapa en las provincias, comercializará productos de consumo animal a precio justo destinado al sector pecuario, porcinocultor y avicultor, acotó.\nLos principales productos que se comercializarán inicialmente son: afrecho de trigo, afrecho de arroz y alimento balanceado peletizado para ganado vacuno lechero.\nCaranavi, es el primer municipio beneficiado con este emprendimiento que tiene como finalidad de la venta de alimento para el consumo animal.\nEsta apertura del nuevo punto de venta se dio en el marco del aniversario de la Federación Agraria Provincial Única – Trabajadores Campesinos de Caranavi “Tupaj Katari”.\nDel acto, participaron la primera vicepresidenta del Senado, Lindaura Rasguido; el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori; el viceministro de Tierras, Juan José García; el ejecutivo nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Zacarías Samo, el ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos Tupaj Katari, Pedro Laruta, e invitados especiales. (ABI)\nAvicultores rechazan la posición de los soyeros\nGobierno garantiza el peso y precio justo para el sector agropecuario\nTiempo: 1.0622 segundos.


¿Cómo desocultar carpetas en Windows 8? - Doctor Caos\nAunque pueda parecer raro, esta es otra pregunta recurrente que respondo una o dos veces al mes. Los más veteranos recordar el tutorial sobre “¿Cómo ver carpetas ocultas en Windows 8?” en que se explica como poder ver todas las carpetas ocultas del sistema, pero ahora bien, ¿Cómo vuelvo una carpeta oculta normal?\nEl proceso es exactamente igual en Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 no iba a ser la excepción. El proceso es realmente fácil, una vez podamos ver las carpetas ocultas tenemos que pulsar botón secundario sobre ella e ir a propiedades.\nUna vez estemos en esta ventana tendremos que desmarcar la opción que pone “oculto” o “hidden” de esa forma esa carpeta, archivo, fichero que estaba oculto dejará de serlo.\nEn este articulo:descocultar carpetas,desocultar carpeta windows 8,ver carpetas ocultas windows,volver normal carpeta oculta,windows 8