UC1184 ORGANIZARY GESTIONAR EL MON- TAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DEVOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS\nUC1185 SUPERVISAR EL MONTAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS\nUC1186 ORGANIZAR Y GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS\nUC1187 SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS\nÁmbito Desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas mayoritariamente privadas, bien por cuenta propia o ajena, estando regulada la actividad por la normativa de las Infraestructuras Comunes deTelecomunicaciones (ICT).\nSectores Este profesional se ubica en el sector del montaje y mantenimiento de instalaciones de telecomunicación en el ámbito de la ICT, en las actividades dedicadas al montaje y mantenimiento de instalaciones de telecomunicación.\nOcupaciones Técnico en supervisión, verificación y control de equipos e instalaciones de telecomunicaciones.\nCapataz de obras en instalaciones de telecomunicaciones. Supervisor de instalaciones singulares.\nMF1184 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MONTAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DEVOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS (90 horas)\nMF1185 SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS (270 horas)\nMF1186 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS (90 horas)\nMF1187 SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DEVOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS (210 horas)\nRP1 Desarrollar y gestionar el programa de aprovisionamiento de las instalaciones de telecomunicación, a partir del proyecto y de las condiciones de obra, asegurando la idoneidad y dis- ponibilidad del material en cada una de las fases de montaje de la misma.\nCR1.1 El programa de aprovisionamiento tiene en cuenta:\n—La coincidencia entre el material recibido y el indicado en la documentación (pliego de condiciones, memoria técnico-económica, entre otras).\n—La existencia en el almacén del material según las fases de ejecución.\n—La disponibilidad del material (equipos, herramientas, entre otros) en obra para cada fase, de forma que no se generen interrupciones en la ejecución de la instalación.\nCR1.2 El almacén en obra se localiza en cada momento en el lugar más propicio y en función de la cercanía al área de trabajo.\nCR1.3 El almacén en obra se organiza optimizando el espacio disponible, garantizando la conservación de los materiales y cumpliendo los reglamentos y normas de aplicación.\nCR1.4 La gestión del aprovisionamiento de materiales en obra para que la instalación se realice de acuerdo a las fases de montaje se coordina asegurando el cumplimiento de los plazos de entrega y la cantidad y calidad de los suministros en el lugar previsto.\nRP2 Desarrollar programas de montaje de las instalaciones de telecomunicación, a partir del proyecto y condiciones de obra.\nCR2.1 El programa de montaje tiene en cuenta:\n—Los hitos (fases) establecidos en el proyecto para la eje- cución de la obra y posibles contingencias surgidas en obras de similares características.\nCR2.2 El programa de montaje especifica los resultados a obtener en cada una de las fases de la obra.\nCR2.3 Los niveles de calidad a obtener se indican en el programa de montaje.\nCR2.4 El plan de seguridad en obra se contempla en el desarrollo del programa de montaje.\nRP3 Desarrollar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio de las instalaciones de telecomunicación, para ajustar equipos y elementos, asegurando las condiciones de funcionamiento y calidad establecidas.\nCR3.1 Las pruebas de comprobación y verificación de la instalación definidas permiten conocer el estado de la instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.\nCR3.3 Las pruebas y medidas a realizar se definen de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente (protocolo de pruebas, medida de niveles de señal, calibración equipos, entre otros).\nCR3.4 Los medios técnicos (equipos de medida y verificación así como las herramientas) utilizados en cada intervención se definen con precisión.\nCR3.5 Las condiciones definidas en la documentación técnica se tienen en cuenta para la puesta en servicio de la instalación (manual de instrucciones de servicio, recomendaciones de fabricantes, entre otros).\nMEDIOS Proyectos y documentación técnica de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Puesto informático y software específico. Catálogos. Normativa y reglamentación de aplicación. Información técnica de fabricantes de equipos, medios y materiales.\nPRODUCTOS Programas de montaje de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Programas de aprovisionamiento de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Procedimientos de pruebas y puesta en servicio. Informes. Diagramas de planificación. Listas de materiales, medios y equipos.\nINFORMACIÓN Programas de montaje de instalaciones de telecomunicación y re- des de voz y datos. Programas de aprovisionamiento de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Procedimientos de pruebas y puesta en servicio. Documentación de proyectos de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Reglamentos (ICT, REBT, entre otros). Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Catálogos técnico-comerciales de los fabricantes de los materiales y equipos. Órdenes de trabajo. Documentación administrativa (planos, manual de uso y prevención de riesgos, entre otros). Informe de montaje. Presupuestos. Permisos y licencias.\nRP1 Realizar el replanteo y lanzamiento de la obra a partir del programa de montaje y del plan general de la obra.\nCR1.1 El replanteo de la obra se realiza contrastando los planos y el lugar de ubicación y asegura la viabilidad de la misma.\nCR1.2 La instalación a realizar se verifica que está conforme a los reglamentos y normas de aplicación.\nCR1.3 Los elementos de la instalación eléctrica de la instalación de telecomunicaciones (canalizaciones, conductores, cuadros de protección, entre otros) cumple con los requisitos indicados en la normativa.\nCR1.4 La información técnica y administrativa se gestiona para conocer y controlar la realización del montaje de las instalaciones, de forma que no se produzcan retrasos indeseados ni interferencias entre el trabajo de distintos equipos.\nCR1.5 Los equipos, herramientas, equipos de protección y medios auxiliares, entre otros, necesarios para el montaje de la instalación, se determinan, teniendo en cuenta las fases de montaje de las instalaciones y características de la obra (entorno, otras instalaciones, localización, entre otros), garantizando las condiciones de seguridad requeridas.\nCR1.6 La asignación de los medios materiales y humanos a las distintas fases del montaje de la instalación se realiza de acuerdo al plan de montaje.\nCR1.7 Los impedimentos o disconformidades en la ejecución de la obra se notifican al responsable y a la propiedad.\nRP2 Realizar el seguimiento y supervisión del programa de montaje de las instalaciones, resolviendo las contingencias y cumpliendo los objetivos programados.\n-Los recursos materiales a emplear.\n-Los trabajos a realizar.\nCR2.3 La coordinación entre los diferentes equipos o con la propiedad, se realiza evitando retrasos en la ejecución de la obra.\nCR2.4 Las comprobaciones y mediciones verifican que el trabajo realizado se ajusta al programa de montaje.\nCR2.5 Las contingencias surgidas en la ejecución de la obra se resuelven evitando distorsiones en el programa de montaje y se notifican al superior o responsable siguiendo el procedimiento establecido.\nCR2.6 La supervisión del montaje de la instalación de telecomunicación garantiza, que:\n-El marcado y trazado de la instalación cumple con lo es\npecificado en la documentación técnica de montaje.\n-Los tubos y canalizaciones utilizados son los adecuados, verificando que estén en perfecto estado.\n-Los conductores, protecciones y las conexiones eléctricas cumplen con las condiciones técnicas\nestablecidas y con las instrucciones aplicables de los reglamentos vigentes.\n-La ubicación de los componentes (antenas, amplificadores, entre otros) y su conexión formando los diferentes circuitos de la instalación, cumplen con lo especificado en la documentación técnica de montaje.\n- El informe del montaje recoge los materiales, recursos y tiempos empleados.\nRP3 Aplicar planes de calidad en la ejecución de las instalaciones de telecomunicación.\nCR3.1 Los parámetros de control correspondientes se recogen en los protocolos de comprobación y pruebas.\nCR3.2 Los controles de comprobación de la ejecución se ajustan en tiempo y forma al plan general de ejecución.\nCR3.3 Los equipos (de pruebas, medida, entre otros) se verifica que estén calibrados (cuando así lo requiera la normativa) y ajustados para garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos.\nCR3.4 Las características de los materiales que se utilizan se verifica que cumplen con los requisitos de calidad especificados en la documentación técnica.\nRP4 Realizar y supervisar las intervenciones para el montaje de las instalaciones de telecomunicación, redes de voz y datos, telefonía, circuito cerrado de televisión, megafonía y sonorización, con las condiciones de calidad y seguridad establecidas, de acuerdo a la documentación técnica y normativa vigente.\nCR4.1 Los recintos de telecomunicaciones: recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS), arquetas, registros, entre otros, son los indicados en la documentación\nCR4.2 El RITS es de las dimensiones adecuadas en función del número de viviendas y permite la ampliación para futuras instalaciones.\nCR4.3 Los elementos de captación de señal se ubican y fijan en el lugar indicado en el proyecto o donde existan mejores condiciones de recepción.\nCR4.4 Los equipos de cabecera de TV y de recepción por satélite se montan y conexionan en el RITS asegurando su fijación mecánica y contacto eléctrico.\nCR4.5 Los elementos del equipo de cabecera se ubican y fijan en el lugar indicado en el proyecto y cumpliendo la normativa vigente.\nCR4.6 Los registros secundarios se ubican en cada planta y distribuyen los pares de telefonía y de televisión (terrena y por cable).\nCR4.7 Los elementos necesarios de distribución de señales (registro principal para la telefonía, registro principal para televisión por cable, equipos adaptadores de LMDS, entre otros) que llegan al inmueble por cable (televisión, telefonía, entre otros) se ubican en el RITI (recinto de infraestructura de telecomunicaciones inferior) asegurando su fijación mecánica y contacto eléctrico.\nCR4.8 La ubicación de los equipos de megafonía y circuito cerrado deTV realiza respetando las condiciones de montaje indicadas por el fabricante.\nCR4.9 La ubicación de las centralitas telefónicas (PBX) se realiza respetando las condiciones de montaje indicadas por el fabricante.\nCR4.10 El cableado de las redes de alimentación, distribución, dispersión e interior de usuario se tiende sin merma de sus propiedades mecánicas y eléctricas.\nCR4.11 El cableado de las redes de datos se tiende sin merma de sus propiedades mecánicas y eléctricas.\nCR4.12 Los "racks" se montan consultando las instrucciones del fabricante y contienen los elementos necesarios para el montaje de los equipos y los equipos debidamente etiquetados se disponen en su interior de acuerdo a la documentación técnica.\nCR4.13 Los equipos y elementos auxiliares en el rack se conexionan sin modificar las características de los mismos y consiguiendo un buen contacto eléctrico.\nCR4.14 Las herramientas utilizadas son las adecuadas según el tipo de intervención.\nRP5 Realizar y supervisar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio de las instalaciones, ajustando equipos y elementos, y asegurando las condiciones de funcionamiento establecidas.\nCR5.1 Las pruebas de comprobación y verificación de la instalación permiten conocer el estado de la instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.\nCR5.2 Las condiciones de seguridad de la instalación se ajustan a la normativa vigente.\nCR5.3 El nivel de iluminación en los recintos es el indicado en la normativa y se dispone de iluminación autónoma de emergencia.\nCR5.4 La ventilación del recinto se verifica que es la indicada en la normativa.\nCR5.5 La configuración de parámetros de los equipos se ajusta a las indicaciones del proyecto y documentación técnica.\nCR5.6 Las pruebas y medidas realizados son los que exigen la reglamentación y normativa vigente (protocolo de pruebas).\nCR5.7 Los medios técnicos (equipos de medida y verificación así como las herramientas, certificadores) son los requeridos en cada intervención.\nCR5.8 Los instrumentos de medida y verificación se utilizan aplicando las recomendaciones de uso y seguridad definidos por el fabricante de los mismos.\nCR5.9 La seguridad contra intrusión de los recintos que así lo requieran se verifica que se cumple para garantizar que no se manipulan por personal no autorizado.\nCR5.10 Las placas de identificación de los recintos cumplen los requisitos indicados en la normativa y se ubican y fijan en lugares visibles.\nCR5.11 Para la puesta en servicio de la instalación se tienen en cuenta las condiciones definidas en la documentación técnica (manual de instrucciones de servicio, recomendaciones de fabricantes, entre otros).\nCR5.12 El informe de las pruebas recoge las medidas y verificaciones realizadas así como los equipos y herramientas utilizados.\nRP6 Adoptar y hacer cumplir las medidas de protección, de seguridad y de prevención de riesgos requeridas en las operaciones de montaje de las instalaciones de telecomunicación, garantizando la seguridad de las personas, de los medios y su entorno.\nCR6.1 Las condiciones de seguridad que figuran en la docu- mentación técnica (estudio básico de seguridad) se analizan con el fin de desarrollarlas y completarlas si fuese necesario.\nCR6.2 Los equipos y materiales utilizados para las protecciones tanto individuales (guantes protección, cascos de seguridad, botas de seguridad, entre otros) como colectivas (material de señalización, detectores de tensión, entre otros) son los que se indican en la normativa vigente y estudio bá- sico de seguridad.\nCR6.4 Los equipos y medios de seguridad empleados en cada intervención se verifica que son los indicados en el estudio básico de seguridad.\nMEDIOS Proyectos de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Puesto informático y software específico. Documentación de equipos e instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Catálogos. Normativa y reglamentación de aplicación del sector (REBT, ICT, entre otros). Herramientas. Equipos de medida y verificación. Equipos y medios de seguridad y prevención. Equipos de montaje. Materiales.\nPRODUCTOS Instalación de telecomunicación y redes de voz y datos realizada y supervisada. Pruebas de seguridad realizadas y supervisadas. Fichas de trabajo. Informes.\nINFORMACIÓN Documentación de proyectos de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Normativa y reglamentos (ICT, REBT, entre otros). Catálogos técnico-comerciales de los fabricantes de los materiales y equipos. Órdenes de trabajo. Documentación administrativa (certificado de la instalación, protocolo de pruebas, planos, manual de uso y prevención de riesgos, entre otros). Boletín. Informe de montaje. Documentación técnica de montaje de las instalaciones. Procedimientos de montaje.\nRP1 Desarrollar y gestionar programas para el aprovisionamiento de medios y materiales para el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicación, en función de los objetivos y de las situaciones de contingencia optimizando los recursos disponibles.\nCR1.1 El programa de aprovisionamiento se elabora teniendo en cuenta:\nCR1.3 Las necesidades de la demanda planteada por el mantenimiento se les da respuesta con el programa de aprovisionamiento.\nRP2 Aplicar y desarrollar programas de gestión de residuos de las instalaciones de telecomunicación de acuerdo a la normativa medioambiental.\nCR2.1 El programa de gestión de residuos se elabora, si procede, teniendo en cuenta:\nCR2.2 El transporte a los puntos de recogida de residuos se organiza con los vehículos indicados en cada caso, según el tipo de residuo.\nCR2.3 La "trazabilidad" de los residuos está prevista en el programa de gestión de residuos.\nCR2.4 La "externalización" de la recogida de residuos se realiza mediante empresas reconocidas oficialmente.\nRP3 Desarrollar programas para el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicación, en función de los objetivos y de las situaciones de contingencia optimizando los recursos disponibles.\nCR3.1 Los programas de mantenimiento preventivo se elaboran teniendo en cuenta:\n—Las fases a seguir.\n—Los parámetros que hay que controlar.\n—La periodicidad de las actuaciones.\n—La documentación a cumplimentar.\nCR3.2 Los programas de mantenimiento correctivo se elaboran especificando:\n—Los procedimientos de actuación parada y puesta en servicio.\n—Las fases a seguir y tiempos de ejecución.\n—La configuración y ajustes a realizar.\nCR3.3 Las propuestas de mejoras en el mantenimiento se realizan a partir del análisis de los procesos de mantenimiento del sistema en su conjunto (proactividad).\nMEDIOS Proyectos de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Puesto informático y programas específicos. Documentación de equipos e instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Catálogos. Normativa y reglamentación de aplicación del sector (ICT, REBT, entre otros).\nPRODUCTOS Programas de aprovisionamiento. Programas de mantenimiento. Fichas de intervención. Histórico de averías. Listado de materiales. Diagramas de planificación y procesos de mantenimiento. Informes y memorias técnicas de mantenimiento de instalacio¬nes telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios.\nINFORMACIÓN Documentación de proyectos de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Normativa y reglamentos de aplicación: (REBT, ICT, entre otros). Catálogos técnico-comerciales de los fabricantes de los materiales y equipos. Órdenes de trabajo. Documentación administrativa. Informe de mantenimiento. Procedimientos de mantenimiento. Programas de mantenimiento preventivo.\nRP1 Organizar y controlar las intervenciones para el mantenimiento de instalaciones de telecomunicación, en función de los objetivos programados y de las situaciones de contingencia optimizando los recursos disponibles.\nCR1.1 Las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo se realizan ajustándose al procedimiento normalizado de la empresa y especificaciones del fabricante.\nCR1.2 La orden de trabajo, permite recoger la hipótesis de partida ante una avería o disfunción.\nCR1.3 Las modificaciones introducidas en la instalación en las operaciones de mantenimiento, preventivo o correctivo, son registradas en los planos y en los esquemas de la instalación para permitir la puesta al día de los mismos.\nCR1.4 Las intervenciones realizadas se ajustan al manual de estilo de la empresa\nCR1.5 La ubicación de equipos y materiales para el mantenimiento, preventivo y correctivo, así como de los planos y croquis de la instalación permiten su fácil localización\nCR1.6 La comprobación periódica de los materiales y equipos utilizados en el mantenimiento de instalaciones aseguran la homologación y buen estado de los mismos, rechazando los que no cumplan los requisitos exigidos.\nCR1.7 Los equipos de medida que indique la normativa se verifica que disponen del certificado de calibración en vigor\nRP2 Realizar el diagnóstico del fallo en la instalación de telecomunicación, a partir de los síntomas detectados, información técnica e historial de la instalación.\nCR2.1 Determinar la estrategia a seguir frente a una disfunción en un equipo o en la instalación, evaluando las posibilidades de apoyo logístico interno o externo y los costes del mismo.\nCR2.2 Las pruebas funcionales permiten verificar los síntomas recogidos en el parte de averías y confirmar la disfunción del elemento o de la instalación.\nCR2.3 La hipótesis de partida y el plan de actuación permiten diagnosticar y localizar la parte de la instalación y/ o el elemento afectado.\nCR2.4 El diagnóstico y localización de la avería se realiza con las herramientas y dispositivos de medida adecuados, aplicando el procedimiento conveniente y en el tiempo establecido.\nCR2.5 El presupuesto recoge con precisión la tipología de la disfunción y el coste de la intervención.\nRP3 Supervisar y realizar las intervenciones para el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicación, en función de los objetivos programados y de las situaciones de contingencia optimizando los recursos disponibles.\nCR3.1 Las operaciones de montaje, desmontaje y sustitución de los elementos averiados se realizan utilizando la documentación técnica, los procedimientos normalizados y las herramientas y útiles apropiados, asegurando la integridad de los materiales y equipos y la calidad de las intervenciones.\nCR3.2 Los ajustes y configuración en los componentes y dis¬positivos sustituidos se realizan con la precisión requerida, siguiendo procedimientos y con los equipos adecuados.\nCR3.3 Las pruebas funcionales, ajustes finales y pruebas de fiabilidad se realizan de forma sistemática, siguiendo los procedimientos adecuados.\nCR3.4 La reparación de la instalación o el equipo ser realiza respetando las normas de seguridad personal, de los equipos y materiales y siguiendo las pautas del buen hacer profesional.\nCR3.5 El informe de reparación de averías de la instalación se realiza en el formato normalizado en cada caso, recogiendo la información suficiente para actualizar el histórico de averías de la misma y realizar la facturación de la intervención.\nRP4 Supervisar y realizar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta a punto de las instalaciones de telecomunicación, ajustando equipos y elementos y asegurando las condiciones de funcionamiento establecidas.\nCR4.1 Las pruebas de comprobación y verificación de la instalación permiten conocer el estado de la instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.\nCR4.2 Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la normativa vigente.\nCR4.3 Las medidas y ensayos realizados son los que exigen la reglamentación y normativa vigente (continuidad, niveles de señal, next, acr, entre otros).\nCR4.4 Los medios técnicos, equipos de medida y verificación (analizador de campo, certificador de redes, comprobador de pares, entre otros) así como las herramientas son los requeridos en cada intervención.\nCR4.5 Los instrumentos de medida y verificación se utilizan aplicando las recomendaciones de uso y seguridad definidos por el fabricante.\nCR4.6 Para la puesta en servicio de la instalación se tienen en cuenta las condiciones definidas en la documentación técnica (manual de instrucciones, recomendaciones de fabricantes, entre otros).\nCR4.7 El informe de las pruebas recoge las medidas y verificaciones realizadas así como los equipos y herramientas utilizados.\nRP5 Adoptar y hacer cumplir las medidas de protección, de se- guridad y de prevención de riesgos requeridas en las opera- ciones de mantenimiento de las instalaciones de telecomunicación, garantizando la seguridad de las personas, de los medios y su entorno.\nCR5.1 Los equipos y materiales utilizados para las protecciones tanto individuales ([PI) como colectivas son los que se indican en la normativa vigente y estudio básico de seguridad.\nCR5.2 La supervisión de las operaciones de mantenimiento asegura que se realizan de acuerdo a los procedimientos de seguridad establecidos, adoptando en caso contrario las medidas oportunas.\nCR5.3 Los procedimientos de actuación ante un accidente laboral se verifica que son conocidos por todos los miembros del equipo de trabajo.\nRP6 Aplicar planes de calidad en el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicación.\nCR6.1 Los parámetros de control de la instalación y sus elementos se recogen en el plan de mantenimiento preventivo.\nMEDIOS Proyectos de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Puesto informático y programas específicos. Programas in- formáticos de simulación de instalaciones telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios. Documentación de equipos e instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Catálogos. Normativa y reglamentación de aplicación (REBT, ICT, entre otros).\nPRODUCTOS Programas de aprovisionamiento. Programas de mantenimiento. Gamas de mantenimiento. Fichas de intervención. Histórico de averías. Listado de materiales. Diagramas de planificación y procesos de mantenimiento. Informes y memorias técnicas de mantenimiento de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos.\nINFORMACIÓN Documentación de proyectos de instalaciones de telecomunicación y redes de voz y datos. Reglamentos y normativa de aplicación (ICT, REBT, entre otros). Catálogos técnico-comerciales de los fabricantes de los materiales y equipos. Órdenes de trabajo. Documentación administrativa. Informe de mantenimiento. Procedimientos de mantenimiento.\nMF1184 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MONTAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DEVOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS\nC1 Analizar y recopilar la información necesaria para planificar el aprovisionamiento del montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo (radio yTV analógica y digital, telefonía, megafonía y sonorización de locales, infraestructuras de redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de edificios, a partir de la documentación técnica de la instalación.\nCE1.1 Identificar las partes de las que consta un proyecto.\n—Memoria: Datos generales; elementos que constituyen la infraestructura común de telecomunicaciones: Captación y distribución de radiodifusión sonora yTV terrenal; distribución de radiodifusión sonora yTV por satélite; acceso y distribución del servicio de telefonía disponible al público; acceso y distribución de los servicios de banda ancha; canalización e infraestructura de distribución; varios.\n—Pliego de condiciones: Condiciones particulares y condiciones generales.\n—Presupuesto y medidas.\nCE1.2 Seleccionar las partes de la documentación técnica (proyecto, manuales y catálogos de fabricantes, entre otros) que sean útiles para planificar el aprovisionamiento.\nCE1.3 Identificar las tareas a realizar (montaje de elementos de captación, instalación de sujeciones y fijaciones, montaje de redes de distribución, entre otras) en el montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios.\nCE1.4 Identificar las distintas fases del plan de montaje de la obra.\nCE1.5 Interpretar el listado de los equipos, medios, elementos auxiliares, despieces, entre otros, para realizar el aprovisionamiento, según las distintas fases de la obra.\nC2 Organizar el aprovisionamiento para el montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo (radio y TV analógica y digital, telefonía, infraestructuras de redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de edificios, a partir de la información recopilada de la documentación técnica.\nCE2.1 Describir la configuración y organización típica de un almacén de una empresa de montaje de instalaciones de telecomunicaciones.\nCE2.2 Describir los procedimientos del control de aprovisio- namiento (control de almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas de corrección más usuales (descuentos, devoluciones, entre otros).\nCE2.3 Contrastar los medios y equipos (antenas, elementos de los equipos de cabecera, tomas de usuario, cableado, entre otros) necesarios para el montaje de una instalación de telecomunicaciones con los de un inventario de almacén, para elaborar hojas de entrega de material, medios y equipos.\nCE2.4 A partir de la documentación técnica de una instala- ción de telecomunicaciones tipo (instalaciones de captación y distribución de señales de TV analógica y digital, telefonía, redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de edificios:\n—Elaborar hojas de entrega del material, medios y equipos, optimizando los momentos de entrega de acuerdo al plan de montaje de la obra y de su disponibilidad (existencia o no en almacén, fechas de suministro de proveedores, entre otros).\n—Describir las condiciones (ubicación, organización, carac- terísticas especiales de almacenamiento, entre otros) que debe cumplir el almacén de obra para garantizar la dispo- nibilidad y seguridad de los recursos almacenados.\n—Elaborar el listado de materiales y medios necesarios para cada uno de los almacenes en obra que se necesiten de acuerdo a cada una de las fases de montaje de la instalación.\nC3 Analizar y recopilar la información necesaria para planificar el montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo (radio yTV analógica y digital, telefonía, megafonía y sonorización de locales, infraestructuras de redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de edificios, a partir de la documentación técnica de la instalación.\nCE3.2 Identificar las distintas fases del plan de montaje de la obra a partir de la documentación técnica y del replanteo de la instalación.\nCE3.3 Describir las tareas a realizar en los procesos de montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios.\nCE3.4 Identificar los materiales, herramientas, equipos y medios de seguridad necesarios para el montaje de cada una de las fases de la obra.\nC4 Planificar el montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo (captación de señales de radio yTV analógica y digital, redes de distribución, redes de dispersión, redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de edificios, a partir de la información recopilada de la documentación técnica, del estudio básico de seguridad y salud y normativa de seguridad.\nCE4.1 Elaborar diagramas de planificación del montaje (PERT GANTT, entre otros), utilizados en la programación del montaje de una instalación.\nCE4.2 Realizar un gráfico de cargas de trabajo y la asignación de tiempos correspondientes para planificar el montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo.\nCE4.3 A partir de la documentación técnica de una instalación de telecomunicaciones tipo (instalaciones de captación y distribución de señales de TV analógica y digital, telefonía, redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de edificios:\n—Establecer las fases del proceso de montaje teniendo en cuenta el proyecto y del replanteo de la obra.\n—Descomponer cada una de las fases (montaje de elementos de captación, montaje de las redes de distribución, entre otras) en las distintas tareas (montaje y fijación de antenas, montaje de elementos de fijación y sujeción, montaje de los elementos del equipo de cabecera, instalación de centralitas, montaje de equipos en racks, entre otros) que la componen.\n—Determinar los equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros, necesarios para ejecutar los proceso de montaje.\n—Determinar las tareas susceptibles de ser "externalizadas, en función del volumen de la obra.\n—Representar las secuenciación de actividades mediante diagramas de GANTT, redes PERT, entre otros.\n—Elaborar las condiciones de calidad a cumplir en la ejecución de la instalación.\nCE4.4 Indicar los medios de protección individuales y colectivos a aplicar en cada una de las tareas de montaje.\nC5 Gestionar el plan de montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo (radio yTV analógica y digital, telefonía, megafonía y sonorización de locales, redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de edificios, a partir del plan de montaje y del estudio de seguridad y salud.\nCE5.1 Replantear la instalación considerando los aspectos necesarios para el lanzamiento de la misma.\nCE5.2 Distribuir las tareas de montaje (elementos de captación, equipo de cabecera, redes de distribución, entre otros) entre los equipos de trabajo.\nCE5.3 Gestionar la distribución de los recursos materiales y equipos.\nCE5.4 Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y resultados.\nCE5.5 Verificar el cumplimiento de las pautas a seguir para asegurar la calidad en el proceso de montaje de las instalaciones.\nCE5.6 Verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad.\nC6 Identificar y definir los protocolos de pruebas funcionales y de seguridad de una instalación de telecomunicaciones tipo a partir de la reglamentación vigente.\nCE6.1 Identificar los protocolos de mediciones y verificación de situación de la infraestructura común de telecomunicaciones.\nCE6.2 Definir las pruebas funcionales y de puesta en servicio, indicando los puntos a controlar, calidad de la señal y los niveles de los parámetros de acuerdo a un estándar reconocido en el sector, en aquellas instalaciones en las que no exista normativa al respecto.\nCE6.3 Definir los procedimientos de medida a emplear en las pruebas funcionales, de puesta en servicio y medidas de parámetros en aquellas instalaciones en las que no exista normativa al respecto.\nCE6.4 Elaborar las pruebas de seguridad de la instalación, equipos y elementos de acuerdo a la reglamentación del sector.\n1.Documentación técnica de las instalaciones de telecomunicaciones\nProyecto: Memoria y anexos (documentación de partida, cálculos, entre otros). Planos, esquemas y croquis de trazado. Pliego de Condiciones. Presupuesto y medidas: mediciones, precios y presupuesto. Estudio básico de seguridad y salud, entre otros.\nProyectos de obra o montaje: Procesos de montaje: "planning" de la obra. Replanteo de la obra, mediciones y cantidades.Tareas a realizar. Provisión de materiales. Asignación de recursos. Despiece, materiales auxiliares. Rendimientos: tiempos necesarios por unidad de obra. Plan de calidad: aseguramiento de la calidad, fases y procedimientos, puntos de inspección, recursos y documentación.\nModelos: Presentación del Proyecto Técnico. Certificado de fin de obra. Boletín de instalación. Solicitud de inscripción en el registro de empresas instaladoras. Modelo de presentación de datos relativos a los equipos de medida.\nProtocolo de medidas/hoja de datos técnicos para instalaciones de radiocomunicaciones.\nCertificación del cableado de redes de voz y datos: Pruebas y medidas. Normativa.\n2.Planificación y gestión del montaje de las instalaciones de telecomunicaciones\nDiagramas de GANTT: Método constructivo: GANTT para seguimiento de actividades y GANTT para el control de la carga de trabajo.\nTécnicas PERT: Determinación de actividades. Plazo mínimo de ejecución. Relación temporal entre actividades. Identificación de activi- dades y caminos críticos. Método de precedencias: ssecuenciación de actividades, fechas planificadas y fechas impuestas y demoras. Otros métodos.\n3. Gestión del aprovisionamiento\nOrganización de un almacén tipo: herramientas informáticas. Almacenes de obra: ubicación, organización y seguridad.\n—Taller de instalaciones de telecomunicación de 80 m2\n1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la organización y gestión del montaje de las infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:\nMF1185 SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS\nC1 Replantear la instalación y realizar el lanzamiento de la ejecución de una instalación tipo de infraestructuras de telecomunicaciones (radio yTV analógica y digital, telefonía, megafonía y sonorización de locales, infraestructuras de redes de voz y datos, entre otras), contrastando los planos de obra civil y los esquemas de la misma con su lugar de ubicación, en una instalación real o a escala con elementos reales.\nCE1.1 Interpretar los esquemas y planos de la instalación de telecomunicaciones, detectando las necesidades del montaje (montaje en altura, herramienta específica, presencia de otras instalaciones, entre otras) e indicando las soluciones que se puedan adoptar aplicando la reglamentación vigente.\nCE1.2 Identificar las contingencias que puedan surgir (no co- incidencia de medidas entre el plano y la obra, presencia de otras instalaciones no previstas, entre otras) en el lanzamiento del montaje de las instalaciones de telecomunicaciones en el entorno de edificios.\nCE1.3 Describir las soluciones adoptadas para resolver las contingencias que surgen en el lanzamiento de las instalaciones de telecomunicaciones.\nCE1.4 Elaborar croquis o esquemas, cuando sean necesarios, que den respuesta a las soluciones adoptadas para resolver las contingencias.\nCE1.5 Elaborar un informe que recoja las contingencias encontradas en el lanzamiento de la obra.\nCE1.6 En un supuesto práctico de lanzamiento del montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo, caracterizada por sus planos y documentación técnica:\n— Contrastar los planos y el lugar de ubicación de la instalación de telecomunicaciones tipo identificando las contingencias habituales que surgen en obras reales, para asegurar la viabilidad del montaje.\n—Replantear la instalación considerando todos los aspectos necesarios (discurrir de canalizaciones, ubicación de cajas y registros, viabilidad de la obra, interferencia con otras instalaciones, entre otras) para el lanzamiento de la misma.\n—Verificar el cumplimiento de las medidas de protección, de seguridad y de prevención de riesgos requeridos en las operaciones de montaje de las instalaciones de telecomunicaciones.\n—Describir las pruebas de comprobación y verificación, medidas, ensayos y puesta en marcha de la instalación para conocer su estado y los niveles de los parámetros reglamentarios de acuerdo a la normativa vigente.\nC2 Montar una instalación tipo de infraestructuras de telecomunicación (radio y TV analógica y digital, telefonía, megafonía y sonorización de locales, infraestructuras de redes de voz y datos, entre otras), aplicando la reglamentación vigente y actuando bajo normas de calidad y seguridad.\nCE2.1 Interpretar la documentación técnica o proyecto de una instalación de telecomunicaciones de un edificio de varias viviendas, estableciendo la secuencia de actividades de montaje de la instalación de telecomunicaciones e indicando los elementos, materiales, medios técnicos, auxiliares y de seguridad necesarios.\nCE2.2 En el montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión (terrenal y de satélite) en el entorno de edificios, realizar las siguientes operaciones:\n—Montar el conjunto de elementos de captación de señales: Mástiles; antenas; torretas; sistemas de sujeción.\n—Montar las canalizaciones.\n—Montar el equipamiento de cabecera.\n—Montar el cableado y elementos de la red: Red de distribución; red de dispersión; red interior de usuario; punto de acceso al usuario; toma de usuario.\nCE2.3 En el montaje de una instalación infraestructura común de telecomunicaciones tipo para el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a través de una red digital de servicios integrados (RDSI) realizar las siguientes operaciones:\n—Montar la centralita.\n—Montar la red de alimentación.\n—Montar la red de distribución.\n—Montar la red de dispersión.\n—Montar la red interior de usuario.\n—Montar los elementos de conexión.\n—Conexionar equipos y elementos: punto de interconexión (punto de terminación de red); punto de distribución; punto de acceso al usuario (PA U); bases de acceso terminal (BAT).\nCE2.4 En el montaje de una instalación de infraestructuras de redes de voz y datos en el entorno de edificios, con cableado estructurado, elementos inalámbricos y acceso a Internet, realizar las siguientes operaciones:\n—Montar las tomas de usuario.\n—Montar los elementos de las redes inalámbricas.\n—Montar el cableado de campus.\n—Montar el cableado horizontal.\n—Montar el cableado vertical.\n—Montar los elementos de distribución.\n—Montar los equipos y los paneles de parche() en los racks.\n—Montar los equipos de acceso a Internet.\n—Conexionar equipos y elementos.\nC3 Supervisar el montaje de las instalaciones de telecomunicaciones para asegurar la calidad en el proceso de montaje, el cumplimiento de los objetivos programados y la normativa de aplicación.\nCE3.1 Describir los contenidos de un plan de calidad relacionándolo con proceso de montaje y con las normas de calidad.\nCE3.2 En un supuesto práctico de supervisión de un montaje de una instalación de telecomunicaciones identificar:\nCE3.3 En un supuesto práctico de supervisión de un programa de montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo (televisión, telefonía, redes de voz y datos, entre otras) verificar:\n—Que el marcado y trazado de la instalación cumple con lo establecido en la documentación técnica.\n—Los conductores, elementos de conexión, elementos de captación de señal, elementos de sujeción, entre otros, cumplen con las condiciones técnicas establecidas y con las instrucciones aplicables de los reglamentos vigentes.\n—La ubicación de los componentes y su conexión formando los diferentes circuitos de la instalación, cumplen con lo especificado en la documentación técnica de montaje.\n—Los equipos, aparatos y elementos de la instalación se ubican y montan de forma que sean accesibles para las operaciones de mantenimiento.\nCE3.4 En un supuesto práctico de supervisión de un programa de montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo (televisión, telefonía, redes de voz y datos, entre otras) verificar:\nCE3.5 Realizar las pruebas de comprobación y para conocer el estado de la instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.\nCE3.6 Elaborar un informe recogiendo:\n—Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el montaje de las instalaciones de telecomunicaciones\nC4 Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados en el montaje de instalaciones de telecomunicaciones en el entorno de edificios, con los factores de riesgo que se pueden presentar en los mismos.\nCE4.1 Identificar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos relacionándolos con el factor de riesgo asociado.\nCE4.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos, necesarios en cada una de las fases de montaje de la instalación.\nCE4.3 Describir las características y finalidad de las señales reglamentarias, para indicar lugares de riesgo y situaciones de emergencia.\nCE4.4 Describir los procedimientos de actuación a seguir ante un accidente laboral.\n1.Elementos que constituyen las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones (ICT)\nRecintos de instalaciones de telecomunicaciones: Arquetas. Registros. Canalizaciones. Recinto de Instalaciones de telecomunicaciones: inferior (RITI), superior (RITS), único (RITU) y modular (RITM).\nInfraestructuras de telecomunicación en edificios o conjuntos de edificaciones. Tipo A: Instalaciones destinadas a la captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión. Distribución de señales de telefonía. Distribución de señales de telecomunicaciones por cable. Sistemas de videoportería. Sistemas de control de accesos.\nInstalaciones de sistemas de telecomunicaciones.Tipo B: PABX. Sistemas y cableados en redes de voz, datos o estaciones VSAT. Instalaciones de sistemas audiovisuales. Tipo C: Sistemas de megafonía, microfonía y sonorización. Sistemas de circuito cerrado de televisión.\n2.Proyectos de obra o montaje Interpretación de planos: Proyecto, montaje y obra civil.\n3.Conjunto de elementos de captación de señales\nOndas electromagnéticas. Frecuencia. Longitud de onda. Propagación.\nPrincipios de antenas. Parámetros.\nAntenas televisión terrena.\nAntenas para televisión por satélite.\nAntenas de radiodifusión sonora.\nEmplazamiento. Tipos de soportes. Plan de frecuencias.\n4.Equipo de cabecera\nEquipamiento eléctrico: protecciones y toma de tierra.\nAmplificadores de banda ancha Amplificadores monocanal. Amplificadores de FI.\nUnidades interiores para TVSAT Elementos para TDT.\n5.Distribución de señales\nRed de distribución. Red de dispersión. Red interior de usuario.\nConductores: Fibra óptica. Guías de ondas. Cable coaxial. Elementos pasivos.\nSistemas de distribución: Distribución por repartidores, distribución por derivadores, distribución por cajas de paso y distribución mixta. Punto de acceso al usuario.\n6.Redes de comunicación de telefonía Tipos de redes de comunicación en telefonía Estructura de las redes de telefonía. Centros de conmutación.\n7.\tTransmisión en telefonía\nMedios de transmisión: Par de cobre. Cable coaxial. Fibra óptica. Redes digitales de usuario. Estructura.\nRedes digitales de transporte.\nCentralitas telefónicas: Configuración. Programación.\nEspectro radioeléctrico. Comunicaciones móviles.\n8.Redes de datos\nRedes de datos: WAN, MAN y LAN.\nTopología de redes de área local.\nEl modelo de referencia OSI. Equipos de distribución Medios de transmisión. Integración de voz y datos.\nTecnologías LAN y WLAN. Estándares,\nEstándares: Normas EIA/TIA. Normas ISO.\nAplicación: PDS e IDS.\nSubsistemas: zonas de trabajo, verticales, horizontales y campus. Recintos y armarios de comunicaciones. Especificaciones y ubiccción.\nMedios de transmisión: estándares y categorías.\n10.Equipos y elementos de la instalación\nEquipos de distribución: Hubs, switchs, routers, entre otros. Tomas de usuario. Conexionado.\nServidores y equipos de usuario.\nElaboración de especificaciones técnicas de equipos y materiales.\n11.Montaje de instalaciones de telecomunicaciones Emplazamiento y montaje de Instalaciones destinadas a la captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión: Elementos de captación. Equipo de cabecera. Red: de distribución, de dispersión, interior de usuario, punto de acceso al usuario y toma de usuario.\nEmplazamiento y montaje de Instalaciones destinadas a la distribución de señales de telefonía: Red de alimentación. Red de distribución. Red de dispersión. Red interior de usuario. Elementos de conexión. Emplazamiento y montaje de Instalaciones de sistemas de tele-comunicaciones: Centralitas. Redes de voz y datos: cuartos de comunicaciones, "racks": conformación y cableados, alimentación, cableados: campus, vertical y horizontal.\nEmplazamiento y montaje de otras instalaciones de ICT: Videoportería. Control de accesos. Sistemas de megafonía, microfonía y sonorización. Sistemas de CCTV.\nMedios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de seguridad de telecomunicaciones.\n12.Medidas y verificaciones en las instalaciones de telecomunicaciones\nProtocolo de pruebas para una ICT: Equipos de medida. Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrenal. Captación y distribución de las señales de televisión y radiodifusión sonora por satélite. Servicio de telefonía disponible al público. Servicios de telecomunicaciones de banda ancha.\nCertificaciones de cableados para redes de voz y datos: Parámetros característicos. Equipos de medida.\nMedios, equipos y técnicas de seguridad en las instalaciones de telecomunicaciones.\n—Taller de instalaciones de telecomunicación de 80 m2.\n1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la supervisión del montaje de las infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios, que se acredita- rá mediante una de las formas siguientes:\nMF1186 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS\nC1 C1:\tPlanificar el aprovisionamiento para el mantenimiento de una instalación de telecomunicaciones tipo en edificios de viviendas, oficinas, locales comerciales o industriales, a partir de la documentación técnica (planos, esquemas, manuales del fabricante, reglamentación, entre otros) de la instalación.\nCE1.1 Identificar la normativa de aplicación en el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones.\nCE1.3 Describir los procedimientos del control de aprovisionamiento (control de almacén, forma y plazos de entrega, destinos, entre otros) indicando las medidas de corrección más usuales (descuentos, devoluciones, entre otros).\nCE1.4 Identificar las tareas a realizar en el mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones en edificios.\nC2 Planificar el mantenimiento de una instalación de telecomunicaciones tipo en edificios de viviendas, oficinas, locales co- merciales o industriales definiendo los recursos humanos y materiales, las intervenciones a realizar y su secuenciación\nCE2.1 Identificar los tipos de mantenimiento a realizar en las instalaciones de telecomunicaciones.\nCE2.2 Describir las técnicas de programación y los requisitos que se deben cumplir en sus aplicaciones al mantenimiento\nCE2.3 Elaborar un gráfico de cargas de trabajo\nCE2.4 Elaborar el programa de mantenimiento predictivo/ preventivo de una instalación de telecomunicaciones tipo teniendo en cuenta:\nCE2.5 Elaborar el programa de mantenimiento correctivo de una instalación de telecomunicaciones tipo teniendo en cuenta:\n—Los procedimientos de: parada y puesta en servicio y de actuación.\n—Los ajustes a realizar\nCE2.6 Elaborar propuestas para la mejora del mantenimiento y del ahorro energético a partir de los análisis de los procesos de mantenimiento del sistema en su conjunto (proactividad).\nC3 Organizar la gestión residuos de una instalación de telecomunicaciones tipo teniendo en cuenta la normativa de aplicación.\nCE3.1 Planificar el programa de gestión de residuos, de una instalación de telecomunicaciones tipo, recogiendo:\nCE3.2 Indicar el tipo de transporte a utilizar dependiendo del tipo de residuo generado\nCE3.3 Describir la trazabilidad de los residuos desde su generación hasta su recogida en los puntos indicados\nC4 Gestionar el plan de mantenimiento de una instalación de telecomunicaciones tipo en un edificio de viviendas o industrial, a partir del plan de montaje y del estudio de seguridad y salud.\nCE4.1 Asignar las tareas a los distintos equipos de trabajo optimizando los tiempos y recursos materiales.\nCE4.2 Gestionar la distribución de los medios materiales y equipos.\nCE4.3 Indicar los puntos de control del proceso, teniendo en cuenta tiempos y resultados.\nCE4.4 Verificar el cumplimiento de las pautas a seguir para asegurar la calidad en el proceso de mantenimiento de las instalaciones.\nCE4.5 Verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad\n1.Estructura del mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones\nMantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones: Función, objetivos, tipos.\nPreparación de los trabajos de mantenimiento en instalaciones de telecomunicaciones.\nPlanes de mantenimiento en instalaciones de telecomunicaciones. Seguridad en el mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones.\n2.Documentación técnica de las instalaciones de telecomunicaciones\n3.Planificación y gestión del mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones\nPrevisión de averías, inspecciones y revisiones periódicas. Gestión de residuos.\nOrganización de las intervenciones: Recursos humanos y materiales. Propuestas de modificación: mejoras y proactividad.\n4.Gestión del aprovisionamiento\nOrganización de un almacén tipo: herramientas informáticas. Gestión de almacenamiento. Catalogo de repuestos. Control de existencias. Control de pedidos.\n5.Gestión de residuos\nTipos de residuos en las instalaciones de telecomunicaciones. Recogida, transporte y almacenaje:Trazabilidad.\n—Taller de instalaciones de telecomunicación\n1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la organización y gestión del mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edifi¬cios, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:\nMF1187 SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DEVOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS\nC1 Diagnosticar averías en las instalaciones de telecomunicaciones en el entorno de edificios, localizando e identificando la disfunción, determinando las causas que la producen y aplicando los procedimientos requeridos en condiciones de seguridad.\nCE1.1 Describir la tipología y características de los síntomas de las averías que se producen en las instalaciones de tele-comunicaciones en el entorno de edificios.\n—Infraestructuras de telecomunicación en edificios o conjuntos de edificaciones.\n—Instalaciones de sistemas de telecomunicaciones.\n—Infraestructuras de Redes de voz y datos.\nCE1.2 En un supuesto práctico de diagnóstico de averías en una instalación tipo destinada a la captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y de televisión, en el entorno de edificios, caracterizada por su documentación técnica:\n—Interpretar la documentación técnica identificando los distintos circuitos y elementos (elementos de captación, equipo de cabecera, recintos, entre otros) que la componen.\n—Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos e instrumentos de medida (medidor de campo, simulador de frecuencia intermedia, multímetro, entre otros) para el diagnostico de las averías.\n—Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado (sistema de captación, equipo de cabecera, entre otros).\nCE1.3 En un supuesto práctico de diagnóstico de averías en una instalación tipo destinada a la distribución de señales de telefonía disponible al público, caracterizada por su documentación técnica:\n—Interpretar la documentación técnica identificando los distintos circuitos y elementos (centralitas, redes, elementos de conexión, entre otros) que la componen.\n—Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos e instrumentos de medida (multímetro, comprobador de continuidad, entre otros) para el diagnostico de las averías.\n—Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado (centralita, red de distribución, elementos de conexión, entre otros).\n—Enunciar hipótesis de la causa que puede producir la avería, relacionándola con los síntomas que presenta la instalación.\n—Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado\nCE1.4 En un supuesto práctico de diagnóstico de averías en una instalación tipo de una red local, caracterizada por su documentación técnica:\n—Interpretar la documentación técnica identificando los distintos circuitos y elementos (equipos, racks, cableado, elementos inalámbricos, entre otros) que la componen.\n—Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos e instrumentos de medida (analizador/ certificador de redes, medidor de tierra, entre otros) para el diagnostico de las averías.\n—Identificar los síntomas de la avería caracterizándola por los efectos que produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado (equipos, cableados, elementos de conexión, entre otros).\n—Localizar el elemento responsable de la avería en el tiem- po adecuado.\nC2 Reparar disfunciones o averías previamente diagnosticadas en las instalaciones de telecomunicaciones en el entorno de edificios, utilizando los procedimientos, medios y herramientas en condiciones de seguridad y con la calidad requerida.\nCE2.1 En un supuesto práctico de reparación de averías en una instalación de telecomunicaciones real o a escala con elementos reales, caracterizada por su documentación técnica:\n—Identificar en la instalación los distintos circuitos y sus elementos afectados (elementos de captación, equipo de cabecera, recintos, entre otros), relacionándolos con los esquemas de la documentación técnica.\nCE2.2 Realizar las intervenciones correctivas en elementos y equipos de:\n—Instalaciones de captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión (terrenal y de satélite) en el entorno de edificios.\n—Instalación para el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a través de una red digital de servicios integrados (RDSI).\n—Infraestructuras de redes de voz y datos en el entorno de edificios, con cableado estructurado y inalámbrica.\n—Otras instalaciones (megafonía, CCTV, entre otras).\nCE2.3 Realizar los ajustes de los equipos y elementos intervenidos.\nCE2.4 Verificar el restablecimiento de las condiciones funcionales.\nCE2.5 Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos\nC3 Supervisar y realizar el mantenimiento predictivo/preventivo de las instalaciones de telecomunicaciones para asegurar el funcionamiento y conservación de las mismas, de acuerdo a los objetivos programados en el plan de mantenimiento y a la normativa de aplicación.\nCE3.1 En un supuesto práctico de supervisión de un programa de mantenimiento predictivo/preventivo de una instalación de telecomunicaciones tipo (televisión, telefonía, redes de voz y datos, entre otras) verificar:\n—Los conductores, elementos de conexión, elementos de captación de señal, elementos de sujeción, entre otros, de las distintas instalaciones, reemplazados cumplen con las condiciones técnicas establecidas.\nCE3.2 Realizar las pruebas de comprobación y verificación para conocer el estado de la instalación y los niveles de los parámetros reglamentarios.\n—Las contingencias surgidas y las soluciones adoptadas en el montaje de las instalaciones de telecomunicaciones.\nC4 Relacionar los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos empleados en el mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones en el entorno de edificios, con los factores de riesgo que se pueden presentar en los mismos.\nCE4.2 Describir las características de los medios y equipos de seguridad individuales y colectivos utilizados en cada una de las intervenciones.\nRecintos de instalaciones de telecomunicaciones:\nInfraestructuras de telecomunicación en edificios o conjuntos de edificaciones. Tipo A.\nInstalaciones de sistemas de telecomunicaciones.Tipo B Instalaciones de sistemas audiovisuales. Tipo C: Sistemas de megafonía, microfonía y sonorización. Sistemas de circuito cerrado de televisión. Otras instalaciones.\nRedes y elementos de distribución de señales.\nSubsistemas: zonas de trabajo, verticales, horizontales y campus. Recintos y armarios de comunicaciones (racks). Especificaciones y ubicación.\n3.Equipos y elementos de las instalaciones de redes de datos Equipos de distribución: Hub-s, switch-s, routers, entre otros.\nTomas de usuario. Conexionado. Sistemas de alimentación.\n4.Medidas y verificaciones en las instalaciones de telecomunicaciones\nCertificaciones de cableados para redes de voz y datos: Parámetros característicos. Equipos de medida. Certificadores de red.\n5. Diagnóstico de averías y mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones\nAverías típicas en las instalaciones de telecomunicaciones para: Captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión (terrenal y de satélite) en el entorno de edificios. Acceso al servicio de telefonía disponible al público y a través de una red digital de servicios integrados (RDSI). Infraestructuras de redes de voz y datos en el entorno de edificios: cableado estructurado e inalámbricas.\nParámetros de funcionamiento de las instalaciones de telecomunicaciones Técnicas de diagnóstico y localización de averías.\nMantenimiento correctivo: Sustitución de elementos de las instalaciones. Ajustes y puesta a punto. Calidad en las intervenciones. Mantenimiento predictivo/preventivo.\n1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la supervisión del mantenimiento de las infraestructuras de telecomu¬nicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:\nUC1184 UC1185 UC1186 UC1187\nORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MONTAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS (90 horas)\n1. Documentación técnica de las instalaciones de telecomunicación. – Proyecto: Memoria y anexos. – Elementos que constituyen la infraestructura de telecomunicaciones: – Captación y distribución. – Acceso y canalización. – Planos, esquemas y croquis normalizados. – Pliego de condiciones: Particulares y generales. – Presupuesto y medidas. – Proyectos de obra o montaje. – Procesos de montaje: «planning» de la obra. – Replanteo de la obra, mediciones y cantidades. – Planificación de tareas (montaje, distribución entre otras). – Asignación de recursos. – Equipos y materiales a emplear. – Tramitación de documentación: – Proyecto técnico. – Certificado de fin de obra. – Boletín de instalación. – Solicitud de inscripción en el registro de empresas instaladoras. 2. Gestión del aprovisionamiento para el montaje de las instalaciones de telecomunicación. – Organización de un almacén tipo. – Herramientas informáticas. – Almacenes de obra: ubicación, organización y seguridad. – Hojas de entrega de materiales: especificaciones de compras. – Control de existencias. – Condiciones de almacenamiento. – Medios y equipos necesarios para el montaje. 3. Planificación del montaje de una instalación de telecomunicación. – Diagrama de red de un proyecto (PDM, ADM, entre otros). – Relación de tareas. – Estimación de duración de actividades. – Recursos asignados a las actividades. – Calendario de recursos para actividades. Limitaciones. – Diagramas de GANTT: Método constructivo para seguimiento de actividades. – GANTT para el control de la carga de trabajo. – Técnicas PERT: Determinación de actividades. – Plazo mínimo de ejecución. – Relación temporal entre actividades. – Identificación de actividades y caminos críticos. – Método de precedencias: Secuenciación de actividades. – Fechas planificadas y fechas impuestas. 4. Gestión del plan de montaje de una instalación de telecomunicación. – Replanteo de la obra, mediciones y cantidades. – Provisión de materiales. – Asignación de recursos. – Equipos, herramientas y materiales auxiliares. – Rendimientos: tiempos necesarios por unidad de obra. – Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. – Fases y procedimientos de montaje. – Puntos de inspección. – Recursos y documentación: – Modelos: Presentación del Proyecto Técnico. Certificado de fin de obra. Boletín de instalación. Solicitud de inscripción en el registro de empresas instaladoras. – Gestión medioambiental. 5. Protocolos de funcionamiento y seguridad en las instalaciones de telecomunicación. – Modelo de presentación de datos. – Protocolo de pruebas para una ICT. – Protocolo de medidas/hoja de datos técnicos. – Certificación del cableado de redes de voz y datos: Pruebas y medidas. – Herramientas informáticas de aplicación. – Normativa de aplicación. – Pruebas funcionales y de puesta en servicio. – Pruebas de seguridad.\nASOCIADO A LA UC: UC1184\nSUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS (230 horas)\nSupervisión del montaje de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el entorno de edificios\nCORRESPONDENCIA CON CAPACIDADES: C1 / C2 / C4\n1. Elementos de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT). – Tipos de instalaciones de telecomunicación. – Recinto de Instalaciones de telecomunicaciones: inferior (RITI), superior (RITS), único (RITU), modular (RITM). – Instalaciones de telecomunicación de tipo A. – Elementos de distribución: Arquetas, registros, canalizaciones, entre otros. – Equipamiento de cabecera. – Elementos de conexión. – Distribución de señales de telefonía, videoportería y control de accesos. – Distribución de señales de telecomunicaciones por cable. 2. Replanteo de una infraestructura común de telecomunicación. – Planos y diagramas: – De situación. – De detalle y conjunto. – Simbólicos. – Software de interpretación de planos. – Procesos de montaje: Planificación de la obra. – Replanteo de la obra: mediciones y cantidades. – Listados de materiales, equipos y herramientas. – Emplazamiento de la instalación. – Viabilidad del montaje (contingencias). – Medidas, ensayos y puesta en marcha. 3. Montaje de una infraestructura común de telecomunicación. – Interpretación de planos: Proyecto, montaje y obra civil. – Emplazamiento. – Proceso de montaje de elementos de captación y distribución de señales: – Antenas. – Mástiles. – Sujeciones. – Canalizaciones. – Tomas de tierra. – Montaje de equipos de cabecera (TDT, TVSAT entre otros). – Montaje de centralitas. – Distribución de señales de telefonía: – Red de alimentación, de dispersión, de usuario, etc. – Procedimientos de conexionado. – Normativa de aplicación. 4. Supervisión del montaje de infraestructuras comunes de telecomunicación. – Normativa y reglamentación. – Fases del plan de montaje. – Tiempos de ejecución. – Coordinación de equipos de trabajo. – Protocolo de pruebas para una ICT. – Equipos de medida. – Elaboración de informes de contingencias. – Protocolo de pruebas de puesta en servicio. – Inspecciones y controles de calidad: Inspecciones de calidad en el montaje, seguridad y medioambientales. 5. Medios y equipos de seguridad en infraestructuras comunes de telecomunicación. – Normativa de seguridad de telecomunicaciones. – Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos. – Trabajo en altura. – Prevención de accidentes. – Plan de evacuación y rescate de personas. – Procedimientos de emergencia. Seguridad y medioambiente. – Reporte de actividad e incidencias.\nSupervisión del montaje de instalaciones de cctv, sonorización y megafonía en el entorno de edificios\n1. Elementos de las instalaciones de CCTV, megafonía y sonorización. – Instalaciones de telecomunicación de tipo C. – Tipos de instalaciones de CCTV. – Captación y reproducción de imágenes: – Cámaras. – Monitores. – Equipos y técnicas de proceso de imágenes: – Comprensión. – Resolución, grabación y almacenamiento. – Medios de transmisión cableados e inalámbricos en instalaciones de CCTV. – Conectores específicos de los sistemas CCTV. – Tipos de instalaciones de megafonía y sonorización. – Transductores de entrada y salida: – Micrófonos. – Altavoces. – Equipos de proceso de señales de audio: – Amplificadores. – Ecualizadores. – Mesas de mezcla. – Filtros. – Consolas de control. – Medios cableados e inalámbricos en instalaciones de megafonía y sonorización. – Conectores específicos de los sistemas de megafonía y sonorización. 2. Replanteo de una instalación de CCTV, megafonía y sonorización. – Planos y diagramas: – De situación. – De detalle y conjunto. – Simbólicos. – Software de interpretación de planos. – Procesos de montaje: Planificación de la obra. – Replanteo de la obra: mediciones y cantidades. – Listados de materiales, equipos y herramientas. – Emplazamiento de la instalación. – Viabilidad del montaje (contingencias). – Medidas, ensayos y puesta en marcha. 3. Montaje de una instalación de CCTV, megafonía y sonorización. – Interpretación de planos: Proyecto, montaje y obra civil. – Emplazamiento. – Proceso de montaje de elementos de captación y reproducción de imágenes: – Elementos ópticos, campo de visión. – Sensores CCD. – Monitores y mesas de control. – Envolventes, fijaciones y soportes. – Grados de protección. – Canalizaciones. – Tomas de tierra. – Montaje de equipos de procesamiento de imágenes y vídeo. – Distribución de señales de audio y vídeo: – Señales de vídeo comprensión y resolución. – Señal de audio, unidades y niveles de sonido. – Medios de transmisión cableados e inalámbricos. – Ruido eléctrico, distorsión. – Apantallamiento y puesta a tierra. – Procedimientos de conexionado. – Integración de sistemas CCTV, megafonía y sonido en redes IP. – Normativa de aplicación. 4. Supervisión del montaje de infraestructuras comunes de telecomunicación. – Normativa y reglamentación. – Fases del plan de montaje. – Tiempos de ejecución. – Coordinación de equipos de trabajo. – Conjunto de pruebas para una instalación CCTV: – Cartas de ajuste y generadores patrón. – Iluminación y contraste. – Calidad de compresión y resolución en los dispositivos de grabación. – Conjunto de pruebas para una instalación de megafonía y sonorización: – Vúmetros, generadores de onda y osciloscopios, sonómetros, analizadores de respuesta en frecuencia. – Medida de niveles nominales de señales, ganancia de procesadores, niveles máximos de salida, polaridades. – Terminaciones de cableados, tomas de tierra, atenuaciones e interferencias. – Elaboración de informes de contingencias. – Protocolo de pruebas de puesta en servicio. – Inspecciones y controles de calidad: Inspecciones de calidad en el montaje, seguridad y medioambientales. 5. Medios y equipos de seguridad en instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía. – Normativa de seguridad de telecomunicaciones. – Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos. – Trabajo en altura. – Prevención de accidentes. – Plan de evacuación y rescate de personas. – Procedimientos de emergencia. Seguridad y medioambiente. – Reporte de actividad e incidencias.\nSUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE INSTALACIONES DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS\n1. Elementos que constituyen los sistemas de redes de voz y datos. – Instalaciones de telecomunicación de tipo B. – Redes de datos: WAN, MAN y LAN. – Tecnologías LAN y WLAN. Estándares. – Cableado estructurado. – Subsistema de campus. – Subsistema troncal. – Subsistema horizontal. – Áreas de trabajo. – Repartidores y armarios. – Sistema de puesta a tierra y unión equipotencial. – Señalización y etiquetado. – Centralitas PBX configuración. Programación. – Electrónica de red, equipos de distribución: Hub´s, switch´s, routers, entre otros. 2. Replanteo de una instalación de redes de voz y datos. – Planos y diagramas: – De situación. – De detalle y conjunto. – Simbólicos. – Software de interpretación de planos. – Procesos de montaje: Planificación de la obra. – Replanteo de la obra: mediciones y cantidades. – Emplazamiento de la instalación. – Viabilidad del montaje (contingencias). – Medidas, ensayos y puesta en marcha. 3. Montaje de una instalación de redes de voz y datos. – Interpretación de planos: Proyecto, montaje y obra civil. – Emplazamiento. – Medios de transmisión: Par de cobre. Cable coaxial. Fibra óptica. – Preparación de los sistemas de conducción de cableado. – Instalación de envolventes. – Repartidores, paneles de patcheo. – Compatibilidad electromagnética y puesta a tierra. – Métodos de terminación de cables. – Normativa de aplicación. 4. Supervisión del montaje de infraestructuras comunes de telecomunicación. – Normativa y reglamentación. – Fases del plan de montaje. – Tiempos de ejecución. – Coordinación de equipos de trabajo. – Certificaciones de cableados de par de cobre para redes de voz y datos: – Medida de parámetros característicos. – Categorías del cable. – Límites de prueba. – Procedimientos de prueba. – Certificaciones de cableados de fibra óptica para redes de voz y datos: – Medida de pérdida de potencia óptica – Fuentes de atenuación. – Radios de curvatura. – Procedimientos de prueba, tipos de estándares. – Supervisión de redes de voz y datos inalámbricas. – Elaboración de informes de contingencias. – Protocolo de pruebas de puesta en servicio. – Inspecciones y controles de calidad: Inspecciones de calidad en el montaje, seguridad y medioambientales. 5. Medios y equipos de seguridad en instalaciones de redes de voz y datos. – Normativa de seguridad de telecomunicaciones. – Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos. – Trabajo en altura. – Prevención de accidentes. – Plan de evacuación y rescate de personas. – Procedimientos de emergencia. Seguridad y medioambiente. – Reporte de actividad e incidencias.\nASOCIADO A LA UC: UC1185\nORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS (90 horas)\n1. Planificación del aprovisionamiento para el mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones. – Documentación técnica de las instalaciones de telecomunicaciones – Planos, esquemas y croquis de trazado. – Manuales del fabricante. Normativa de aplicación. – Normativa medioambiental: gestión de residuos. – Gestión del aprovisionamiento – Suministros. Proveedores homologados. – Procedimientos de control en el aprovisionamiento. – Organización de un almacén tipo: herramientas informáticas. – Gestión de almacenamiento. – Catálogo de repuestos. – Control de existencias. – Control de pedidos. – Condiciones de almacenamiento. 2. Planificación y gestión del mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones. – Estructura del mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones. – Mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones: – Función, objetivos, tipos. – Empresas de mantenimiento. – Organización. – Oferta de prestación de servicios. – Preparación de los trabajos de mantenimiento en instalaciones de telecomunicaciones. Histórico de averías. – Mantenimiento predictivo. – Mantenimiento preventivo. – Mantenimiento correctivo. – Concepto de mantenimiento proactivo. 3. Organización y gestión de recursos para el mantenimiento de una instalación de telecomunicaciones – Planificación y gestión del mantenimiento de las instalaciones de telecomunicaciones Previsión de averías, inspecciones y revisiones periódicas. – Organización de las intervenciones: Recursos humanos y materiales. – Gestión de residuos. – Tipos de residuos en las instalaciones de telecomunicaciones. – Recogida, transporte y almacenaje: Trazabilidad. 4. Gestión del plan de mantenimiento de una instalación de telecomunicaciones. – Planes de mantenimiento en instalaciones de telecomunicaciones. – Propuestas de modificación: mejoras y proactividad. – Relación de actividades de mantenimiento: Estimación de duración de actividades. – Recursos asignados a las actividades. – Calendario de recursos para actividades. Diagramas de GANTT. Técnicas PERT. – Calidad del proceso de mantenimiento. – Seguridad en el mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones. – Normativa de seguridad.\nASOCIADO A LA UC: UC1186\nSUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS (190 horas)\nSupervisión del mantenimiento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicos de telecomunicación en el entorno de edificios\n1. Diagnóstico de averías en las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. – Métodos y técnicas usadas en la localización de averías. – Interpretación de esquemas y documentación técnica. – Identificación de elementos y equipos de la instalación. – Tipología y características de los síntomas de avería típicos para cada servicio. – Procedimientos de intervención para el diagnóstico de averías. – Pruebas activas y pasivas. – Equipos de prueba y medida para señales de radiodifusión sonora y televisión. – Equipos de prueba y medida para señales de telefonía básica y RDSI. – Equipos de prueba y medida para señales de televisión por cable (CATV). – Equipos de prueba y medida para cableados de par de cobre y coaxial. 2. Reparación de averías en las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. – Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones. – Intervenciones correctivas. – Realización de ajustes. – Restablecimiento de las condiciones funcionales. – Informe de actividades. – Desmontaje y reparación o reposición de elementos mecánicos eléctricos y electrónicos. – Equipos y herramientas específicos. 3. Mantenimiento predictivo y preventivo en las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. – Normativa y reglamentación. – Procedimientos y operaciones para la toma de medidas. – Comprobación y ajuste de los parámetros a los valores de consigna. – Calidad de las señales. – Niveles de señales de radio frecuencia. – BER para señales de TV. – Red de telefonía de usuario: – Resistencia óhmica. – Resistencia de aislamiento. – Pruebas de continuidad y correspondencia. – Continuidad y resistencia de la toma de tierra. – Programa de mantenimiento predictivo y preventivo. 4. Medios y equipos de seguridad en infraestructuras comunes de telecomunicación. – Normativa de seguridad de telecomunicaciones. – Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos. – Trabajo en altura. – Prevención de accidentes. – Plan de evacuación y rescate de personas. – Procedimientos de emergencia. Seguridad y medioambiente. – Reporte de actividad e incidencias.\nSupervisión del mantenimiento de instalaciones de cctv, sonorización y megafonía en el entorno de edificios\n1. Diagnóstico de averías en instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía. – Métodos y técnicas usadas en la localización de averías. – Interpretación de esquemas y documentación técnica. – Identificación de elementos y equipos de la instalación. – Tipología y características de los síntomas de avería. – Procedimientos de intervención para el diagnóstico de averías. – Pruebas activas y pasivas. – Equipos de prueba y medida para señales de CCTV. – Equipos de prueba y medida para señales sonorización y megafonía. – Equipos de prueba y medida para cableados. 2. Reparación de averías en instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía. – Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones. – Intervenciones correctivas. – Realización de ajustes. – Restablecimiento de las condiciones funcionales. – Informe de actividades. – Desmontaje y reparación o reposición de elementos mecánicos eléctricos y electrónicos. – Equipos y herramientas específicos. – Informe de actividades. 3. Mantenimiento predictivo y preventivo en instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía. – Normativa y reglamentación. – Procedimientos y operaciones para la toma de medidas. – Comprobación y ajuste de los parámetros a los valores de consigna. – Orientación, alineamiento de cámaras y elementos electroacústicos. – Calidad de imágenes, iluminación y sonido. – Duración de grabaciones, dispositivos de almacenamiento. – Actualización de firmware y software específico de edición y control – Niveles de señales de audio y vídeo. – Programa de mantenimiento predictivo y preventivo. 4. Medios y equipos de seguridad en instalaciones de CCTV, sonorización y megafonía. – Normativa de seguridad de telecomunicaciones. – Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos. – Trabajo en altura. – Prevención de accidentes. – Plan de evacuación y rescate de personas. – Procedimientos de emergencia. Seguridad y medioambiente. – Reporte de actividad e incidencias.\nSupervisión del mantenimiento de instalaciones de redes de voz y datos en el entorno de edificios\n1. Diagnóstico de averías en instalaciones de redes de voz y datos. – Métodos y técnicas usadas en la localización de averías. – Interpretación de esquemas y documentación técnica. – Identificación de elementos y equipos de la instalación. – Tipología y características de los síntomas de avería. – Procedimientos de intervención para el diagnóstico de averías. – Pruebas activas y pasivas. – Equipos de prueba y medida para cableados de cobre. – Equipos de prueba y medida para cableados de fibra óptica. – Equipos de prueba y medida para redes de voz y datos inalámbricas. 2. Reparación de averías en instalaciones de redes de voz y datos. – Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones. – Intervenciones correctivas. – Realización de ajustes. – Restablecimiento de las condiciones funcionales. – Informe de actividades. – Desmontaje y reparación o reposición de elementos mecánicos eléctricos y electrónicos. – Equipos y herramientas específicos. – Informe de actividades. 3. Mantenimiento predictivo y preventivo en instalaciones de redes de voz y datos. – Normativa y reglamentación. – Procedimientos y operaciones para la toma de medidas. – Comprobación y ajuste de los parámetros a los valores de consigna. – Mapas de cableado. – Prestaciones de canal de cableado balanceado. – Prestaciones de canal de cableado de fibra óptica. – Interferencia y niveles de señal en redes inalámbricas. – Límites de prestaciones del enlace. – Verificación de las prestaciones mecánicas en conectores y tomas. – Programa de mantenimiento predictivo y preventivo. 4. Medios y equipos de seguridad en instalaciones de redes de voz y datos. – Normativa de seguridad de telecomunicaciones. – Medios y equipos de seguridad individuales y colectivos. – Trabajo en altura. – Prevención de accidentes. – Plan de evacuación y rescate de personas. – Procedimientos de emergencia. Seguridad y medioambiente. – Reporte de actividad e incidencias.\nASOCIADO A LA UC: UC1187\nMÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS (80 horas)\nC1 Participar en la planificación, gestión y supervisión del montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo (captación de señales de radio y TV analógica y digital, redes de distribución, redes de dispersión, redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de edificios, a partir de la información recopilada de la documentación técnica, del estudio básico de seguridad y salud y normativa de seguridad.\nA partir de la documentación técnica de una instalación de telecomunicaciones tipo (instalaciones de captación y distribución de señales de TV analógica y digital, telefonía, redes de voz y datos, entre otras) en el entorno de edificios: – Ayudar a establecer las fases del proceso de montaje teniendo en cuenta el proyecto y del replanteo de la obra. – Descomponer cada una de las fases (montaje de elementos de captación, montaje de las redes de distribución, entre otras) en las distintas tareas. – Colaborar en la determinación de los equipos, herramientas y medios auxiliares, entre otros, necesarios para ejecutar los proceso de montaje. – Ayudar a determinar los recursos humanos y los tiempos de ejecución de cada tarea. – Participar en la determinación de las tareas susceptibles de ser «externalizadas», en función del volumen de la obra. – Colaborar en la elaboración las condiciones de calidad a cumplir en la ejecución de la instalación. – Colaborar en la elaborar de la documentación del plan de montaje de acuerdo a las normas del sector.\nIndicar los medios de protección individuales y colectivos a aplicar en cada una de las tareas de montaje.\nParticipar en la distribución de las tareas de montaje (elementos de captación, equipo de cabecera, redes de distribución, entre otros) entre los equipos de trabajo.\nColaborar en la gestión de la distribución de los recursos materiales y equipos.\nAyudar a verificar el cumplimiento de las pautas a seguir para asegurar la calidad en el proceso de montaje de las instalaciones.\nAyudar a verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad.\nC2 Participar en el montaje de una instalación tipo de infraestructura común de telecomunicación (radio y TV analógica y digital, telefonía, megafonía y sonorización de locales, infraestructuras de redes de voz y datos, entre otras) aplicando la reglamentación vigente y actuando bajo normas de calidad y seguridad.\nEn el montaje de una instalación de telecomunicaciones tipo para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión (terrenal y de satélite) en el entorno de edificios, realizar las siguientes operaciones: – Colaborar en el montaje del conjunto de elementos de captación de señales. Mástiles; antenas; torretas; sistemas de sujeción. – Participar en el montaje de las canalizaciones, equipamiento de cabecera. – Ayudar a montar el cableado y elementos de la red.\nEn el montaje de una instalación infraestructura común de telecomunicaciones tipo para el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a través de una red digital de servicios integrados (RDSI) realizar las siguientes operaciones: – Colaborar en el montaje de las canalizaciones. – Ayudar a montar la red de alimentación, distribución, dispersión y usuario. – Participar en el conexionado de equipos y elementos.\nEn el montaje de una instalación de infraestructuras de redes de voz y datos en el entorno de edificios, con cableado estructurado, elementos inalámbricos y acceso a Internet, realizar las siguientes operaciones: – Participar en el montaje de las canalizaciones. – Ayudar a montar el cableado de campus, horizontal y vertical. – Colaborar en el montaje de los elementos de distribución, equipos y paneles de parcheo en los racks. – Ayudar a conexionar equipos y elementos.\nC3 Colaborar en la planificación y gestión del mantenimiento de una instalación de telecomunicaciones tipo en edificios de viviendas, oficinas, locales comerciales o industriales definiendo los recursos humanos y materiales, las intervenciones a realizar y su secuenciación.\nAyudar a elaborar el programa de mantenimiento predictivo/preventivo de una instalación de telecomunicaciones tipo teniendo en cuenta: – El modelo de ficha de mantenimiento. – Las instrucciones de los fabricantes – Los procedimientos de parada y puesta en servicio. – Los puntos de inspección. – Las intervenciones a realizar. – Los recursos humanos y materiales necesarios. – Los medios de seguridad. – La secuenciación de las intervenciones. – El histórico de averías.\nParticipar en la elaboración del programa de mantenimiento correctivo de una instalación de telecomunicaciones tipo teniendo en cuenta: – Las instrucciones de los fabricantes – Los procedimientos de: parada, puesta en servicio y de actuación – Las intervenciones a realizar. – Los recursos humanos y materiales necesarios. – La intercambiabilidad de elementos. – Los ajustes a realizar – Los medios de seguridad. – El histórico de averías.\nAyudar a elaborar propuestas para la mejora del mantenimiento y del ahorro energético a partir de los análisis de los procesos de mantenimiento del sistema en su conjunto (proactividad).\nColaborar en la asignación de las tareas a los distintos equipos de trabajo optimizando los tiempos y recursos materiales.\nAyudar a gestionar la distribución de los medios materiales y equipos.\nParticipar en la verificación del cumplimiento de la normativa de seguridad.\nC4 Participar en el diagnóstico y reparación de averías en las instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el entorno de edificios, localizando e identificando la disfunción, determinando las causas que la producen y aplicando los procedimientos requeridos en condiciones de seguridad.\nEn el diagnóstico de averías en una instalación tipo destinada a la captación y distribución de señales de radiodifusión sonora y de televisión, en el entorno de edificios, caracterizada por su documentación técnica: – Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado (sistema de captación, equipo de cabecera, entre otros). – Enunciar hipótesis de la causa o causas que pueden producir la avería, relacionándola con los síntomas que presenta la instalación. – Definir el procedimiento de intervención para determinar la causa o causas que producen la avería. – Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado. – Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos.\nEn el diagnóstico y reparación de averías en una instalación tipo destinada a la distribución de señales de telefonía disponible al público, caracterizada por su documentación técnica: – Interpretar la documentación técnica identificando los distintos circuitos y elementos (centralitas, redes, elementos de conexión, entre otros) que la componen. – Describir la aplicación y los procedimientos de utilización de los equipos e instrumentos de medida (multímetro, comprobador de continuidad, entre otros) para el diagnóstico de las averías. – Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado (centralita, red de distribución, elementos de conexión, entre otros). – Enunciar hipótesis de la causa que puede producir la avería, relacionándola con los síntomas que presenta la instalación. – Ayudar a definir el procedimiento de intervención para determinar la causa o causas que producen la avería. – Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado. – Verificar sobre la instalación los síntomas diagnosticados de la disfunción o avería. – Seleccionar las herramientas, útiles e instrumentos de medida adecuados para las intervenciones necesarias, que se deban realizar en la reparación de la avería.\nEn el diagnóstico de averías en una instalación tipo de una red local, caracterizada por su documentación técnica, interpretar la documentación técnica identificando los distintos circuitos y elementos (equipos, racks, cableado, elementos inalámbricos, entre otros) que la componen. – Identificar los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce y medidas realizadas, determinando el subsistema afectado (equipos, cableados, elementos de conexión, entre otros) – Enunciar hipótesis de la causa que puede producir la avería, relacionándola con los síntomas que presenta la instalación. – Ayudar a definir el procedimiento de intervención para determinar la causa o causas que producen la avería. – Localizar el elemento responsable de la avería en el tiempo adecuado. – Elaborar un informe de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos.\nRealizar las intervenciones correctivas en elementos y equipos de: – Instalaciones de captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión (terrenal y de satélite) en el entorno de edificios. – Instalación para el acceso al servicio de telefonía disponible al público y/o a través de una red digital de servicios integrados (RDSI).\nVerificar el restablecimiento de las condiciones funcionales.\nC5 Colaborar en la organización de la gestión residuos de una instalación de telecomunicaciones tipo teniendo en cuenta la normativa de aplicación.\nAyudar a planificar el programa de gestión de residuos, de una instalación de telecomunicaciones tipo, recogiendo: – Las instrucciones de los fabricantes. – Los recipientes necesarios en función del tipo de residuo. – Las zonas de almacenaje en función del tipo de residuo. – Los medios de protección personales según el tipo de residuo a manejar.\n– Equipos audiovisuales. – PCs instalados en red, cañón de proyección e Internet. – Software específico de la especialidad. – Pizarras para escribir con rotulador. – Rotafolios. – Material de aula. – Mesa y silla para formador. – Mesas y sillas para alumnos. – Impresoras y plotter.\nTaller de infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y datos en el entorno de edificios\n– Medidor de tierra con y sin picas. – Medidor de aislamiento 4000 Mohms. – Multímetro digital. – Medidor de campo TV y Satélite. – Analizador CATV. – Simulador de FI. – Simulador de CATV. – Comprobador de líneas RDSI. – Comprobador ADSL. – Teléfono de pruebas. – Certificador de par de cobre hasta CAT6 actualizable a CAT7. – Comprobador de cableados. – Verificador de fibra óptica. – OTDR portátil. – Comprobador de cámaras CCTV. – Sonómetro. – Medidor de impedancias para sonorización. – Kit de herramientas para cableado estructurado (par de cobre). – Kit anaeróbico para conectorización de fibra óptica. – Identificación de cableado. – Armarios rack 19 42U. – Paneles de patcheo CAT5e-6 (UTP/FTP). – Paneles y accesorios para fibra óptica. – Switch gestionable capa 3-4. – Puertos de fibra óptica SX/LX 1G. – Puertos de cobre 1000BaseT. – VLAN, QoS, Priorización de paquetes, gestión SNMP. – Switch gestionable capa 2. – Elementos PoE. – Conversores de medio. – Puntos de acceso inalámbricos 802.11 a/b/g/n. – Antenas direccionales y sectoriales para exteriores e interiores. – Puntos de acceso inalámbricos 802.11 a/b/g/n para exteriores. – Adaptadores inalámbricos 802.11 a/b/g/n. – Adaptadores PLC. – Enrutadores y cortafuegos. – Kit de protección ESD.