saveSave Sistemas de Puesta a Tierra Medidas Electricas -Pa... For Later\n2. CONSIDERACIONES GENERALES 2.1.\nDe la necesidad de la puesta a tierra \nUn buen sistema de puesta a tierra es necesario para mantener buenos niveles de seguridad del personal, operacin de los equipos y desempeo de los mismos. En sistemas de potencia la puesta a tierra mantiene la referencia necesaria. La forma en que el sistema se conecta a tierra puede tener un gran efecto en la magnitud de los voltajes de lnea a tierra que deben ser mantenidos en condiciones normales y bajo condiciones transitorias. En sistemas no puestos a tierra, algunas tensiones pueden provocar fallas en el aislamiento de los equipos y sistemas. La puesta a tierra del neutro del sistema permite la operacin de sistemas de proteccin basados en la deteccin de corrientes que circulan por la misma, despejndose as el circuito bajo falla. La puesta a tierra de los equipos se refiere a la conexin intencional de las carcasas, bastidores o estructuras metlicas no portadores o transmisores de corriente de los mismos, para lograr los siguientes propsitos: Mantener una diferencia de voltaje baja entre las diferentes estructuras metlicas con lo que se busca resguardar al personal de cualquier choque elctrico. En el momento de una falla de un elemento energizado a un bastidor, por ejemplo, el voltaje de dicho bastidor tiende a igualarse al del conductor energizado, si el primero no est debidamente conectado a tierra; constituyendo un serio peligro para el personal del rea. Por supuesto, esto debe combinarse con buenos rels de proteccin de falla a tierra. Contribuir a un mejor desempeo de los sistemas de proteccin Evitar incendios provocados por materiales voltiles o la combustin de gases al proveer un camino efectivo y seguro para las circulacin de corrientes de falla y descargas atmosfricas y estticas y as eliminar los arcos y elevadas temperaturas en los equipos elctricos, que pueden provocar tales incendios. Buen desempeo de equipos. En los sistemas o redes de computacin una buena puesta a tierra no slo mantiene la seguridad del personal y provee de un camino de baja impedancia para las corrientes de falla, sino que tambin mantiene el mismo nivel de potencial de tierra en todas las unidades del sistema, si estas estn conectadas entre s a tierra al mismo tiempo. Si se tienen varios sistemas de alimentacin en AC, cada uno con su tierra separada se puede producir ruido en el sistema de tierra conectado a las computadoras. En este caso se utiliza una malla de\nreferencia de seales para igualar el voltaje en un mayor rango de frecuencia. Las carcazas de las computadoras se conectarn a esta malla y a la barra de tierra del sistema. La malla se conectar tambin a la barra de tierra principal. Estas son, entre otras, las razones de la necesidad de un buen sistema de puesta a tierra, as como de su mantenimiento. 2.2. Sobre resistividad y resistencia de puesta a tierra, as como de la necesidad de su monitoreo  Existen dos parmetros importantes a la hora de disear o realizar mantenimiento de un sistema de puesta a tierra: Resistividad del suelo y resistencia del sistema de puesta a tierra (electrodo, malla, etc) La medicin de resistividad es til para los siguientes propsitos: Estimacin de la resistencia de Puesta a Tierra de una estructura o un sistema Estimacin de gradientes de potencial incluyendo voltajes de toque y paso Clculo del acoplamiento inductivo entre circuitos de potencia y comunicacin cercanos Diseo de sistemas de proteccin catdica La medicin de la resistencia o impedancia de puesta a tierra as como los gradientes de potencial en la superficie de la tierra debido a corrientes de tierra es necesaria por diferentes razones, entre ellas: Determinar la resistencia actual de las conexiones a tierra Verificar la necesidad de un nuevo sistema de Puesta a Tierra Determinar cambios en el sistema de Puesta a Tierra actual. Se verifica si es posible o no incorporar nuevos equipos o utilizar el mismo sistema de puesta a tierra para proteccin contra descargas atmosfricas y otros Determinar los valores de voltajes de paso y toque y su posible aumento que resulta de una corriente de falla en el sistema Disear protecciones para el personal y los circuitos de potencia y comunicacin. 2.2.1. Resistividad vs. Resistencia Aun cuando pudiesen confundirse estos dos trminos, tienen significados diferentes. La eficiencia de un sistema de un electrodo enterrado (barra, jabalina, malla, plato, etc) es evaluado en trminos de resistencia. Es una medida de cun bien el electrodo puede dispersar corriente en el suelo circundante. La propiedades elctricas del suelo son descritas en trminos de resistividad. Al\nhacer una medicin de resistencia, se est probando un sistema particular de tierra. Al hacer una medicin de resistividad se est haciendo una prueba al propio suelo. La resistencia es medida en Ohms. La resistividad es dada comnmente en Ohm-cms. La resistividad de un suelo determinado combinado con la configuracin del electrodo conforma la resistencia que dicho electrodo en particular experimenta. En la prctica, la medicin de resistividad es realizada primero, para identificar un buen sitio para la puesta a tierra y hacer el clculo terico para su diseo ptimo. Despus se realiza la medicin de resistencia para verificar que se ha logrado el valor deseado segn los requerimientos. Por lo indicado anteriormente es de gran importancia que se investigue la resistividad del suelo cada vez que se tenga como objetivo la instalacin de un sistema de puesta a tierra. La resistividad del suelo vara por muchas razones. Entre ellas la profundidad desde la superficie, el tipo y la concentracin de qumicos en el suelo, el contenido de humedad y la temperatura. En otras palabras, la resistividad del suelo es aquella que posee el electrolito contenido en el mismo. La presencia de agua en la superficie, por ejemplo, no indica necesariamente una resistividad baja. En el Anexo 1 se presentan los valores caractersticos de resistividad de diferentes tipos de suelo, as como los efectos de la humedad y temperatura en los mismos (tablas 10, 11 y 12 del IEEE Std 142-1991, cap. 4) Debido a que la resistividad del suelo varia notablemente por el tipo de suelo, as como por las condiciones climticas, el sistema de puesta a tierra debe ser diseado para el peor caso posible. Las caractersticas del suelo y el contenido de agua son ms estables en estratos ms profundos, de all que se recomiende que los electrodos sean instalados lo ms profundo posible en la tierra, alcanzando los estratos ms hmedos. Asimismo, deben ser instalados donde la temperatura es ms estable. Se debe tener en cuenta que el suelo con baja resistividad es normalmente ms corrosivo debido a la presencia de sales y agua. Por ello puede destruir los electrodos y sus conexiones. De all que se recomiende realizar una inspeccin anual al sistema de puesta a tierra y medir su resistencia. Aunque sta variar dependiendo de la poca o estacin del ao, un aumento >20% de la resistencia de tierra debe ser investigado y tomar las medidas correctivas para bajar el valor de la misma. 2.3. Resistencia de un electrodo y algunos arreglos de Puesta a Tierra\nLa resistencia de tierra de un electrodo esta compuesta de tres factores: La resistencia del propio electrodo (metal)\nLa resistencia de contacto del electrodo con la tierra La resistencia del suelo, desde la superficie del electrodo hacia afuera, en el espacio por donde circula la corriente, tierra circundante, desde el electrodo hacia el infinito. En Figura 1 se muestra un electrodo simple con su esfera de influencia\nFigura 1: Esfera de influencia de un electrodo simple \nLa resistencia del electrodo y su conexin es muy baja ya que los electrodos son hechos de un material bastante conductivo y bajo en resistencia, como el cobre. La resistencia de contacto del electrodo con la tierra es tambin bastante baja si el electrodo est libre de pintura, grasa, etc, y el electrodo esta firmemente enterrado. En cuanto a la resistencia con la tierra circundante se tiene que sta es la que tiene mayor valor de las tres. El electrodo es rodeado por conos concntricos de un mismo espesor (como se observa en las figuras 1 y 2). Los conos ms cercanos al electrodo tienen menor rea y por tanto mayor resistencia. Cada cono subsecuente posee mayor rea y contribuyen con menor resistencia. Finalmente hay un punto donde la suma de los conos ms lejanos no implica un aumento apreciable en la resistencia total del electrodo de tierra. Si consideramos un electrodo puntual en la superficie de un terreno homogneo de resistividad (Figura 2), el potencial V1 a una distancia r1 del mismo (debido a una corriente inyectada, I) ser:\nFigura 2: Electrodo simple y radios de influencia\nV1 = ( .I) / 2\nY a otra distancia r2 > r1, el potencial ser: V2 = ( .I) / 2 1 / r2\nLa resistencia entre ambas capas ser: R = (V1-V2) / Z = (r1 r2) / 2 r1 r2\nAl diferir r1 y r2 una cantidad muy pequea, dr, se tiene: R= dr / 2 r 2\nDe aqu se observa que la corriente I va atravesando sucesivamente capas o conos cuyas resistencias decrecen con el cuadrado de la distancia. Por ello las capas de mayor radio contribuyen poco en la resistencia total, que depender esencialmente de las capas ms prximas al electrodo. En el Anexo 2 se tiene un ejemplo de un electrodo (jabalina) y la variacin de la resistencia a medida que nos alejamos del mismo (tabla 9 del IEEE Std 1421991, cap 4). Se observa que la contribucin de resistencia en conos muy alejados del electrodo es despreciable. Factores como la resistividad, la longitud del electrodo y profundidad a la que es enterrado y el dimetro del mismo, afectan la resistividad total del mismo. Otro factor a tomar en cuenta cuando se trabaja con electrodos tipo jabalina es la proximidad de unos con otros. Al trabajar en un arreglo de varios electrodos en paralelo la resistencia total no se ve muy disminuida si estos estn muy prximos entre s. Esto se debe a la resistencia mutua que provoca que la corriente que circula por cada electrodo eleve el voltaje en los prximos a ste. Como el voltaje es incrementado por el mismo valor de corriente, la resistencia total es incrementada por la resistencia mutua entre electrodos. Este fenmeno\nse debe tener en cuenta no slo al disear el arreglo de los electrodos sino tambin en el momento de colocar los electrodos de prueba a la hora de realizar mediciones de resistencia de un sistema de puesta a tierra, como se ver ms adelante. 2.3.1. Arreglos o tipos de sistema de puesta a tierra Existen dos tipos de sistemas de puesta a tierra; simples y complejos. Los simples consisten en un electrodo aislado enterrado. Este sistema es el ms utilizado y se puede encontrar en sitios residenciales. Los sistemas complejos consisten en un conjunto de electrodos interconectados, mallas, platos de tierra y lazos o anillos de tierra. Estos ltimos son instalados normalmente en subestaciones, oficinas centrales y centros de telecomunicaciones. En la Figura 3 se pueden ver algunos ejemplos de estos sistemas de puesta a tierra.\nFigura 3: Electrodos de Puesta a tierra . A) Barra o jabalina; b) Arreglo de electrodos en paralelo; c) Malla; d) Plato\nValores de Resistencia recomendados\nLos valores recomendados por el Std IEEE 142-1991  son los siguientes: Para grandes subestaciones, lneas de transmisin y estaciones de generacin: 1 Ohm\nPara Subestaciones de plantas industriales, edificios y grandes instalaciones comerciales: 1-5 Ohm Para un electrodo simple: 25 Ohm\n3. MTODOS TRADICIONALES PARA LA MEDICIN DE RESISTIVIDAD DE TIERRA Se describir un mtodo para la medicin de la resistividad de un terreno, considerando que es homogneo. 3.1. Mtodo de los cuatro electrodos o mtodo de Wenner\nEste mtodo fue desarrollado por Frank Wenner del US Bureau Of Standards en 1915 (F. Wenner, A Method of Measuring Earth Resistivity; Bull, National Bureau of Standards, Bull 12(4) 258, s 478-496; 1915/16).\nFigura 4: (a) Megger e instalacin de Electrodos  ; (b) Funcionamiento del Mtodo Wenner.\nEn las Figuras 4 (a) y (b) se describe grficamente el mtodo de Wenner. Estos electrodos deben ser colocados en lnea recta a una misma distancia entre ellos, a, y a una misma profundidad, b. Las mediciones dependern de la distancia entre electrodos y del contacto de estos con la tierra. La distancia b no debe exceder un dcimo de la distancia a. El mtodo consiste en inyectar una corriente conocida por los electrodos de prueba C1 y C2. Entre los electrodos de prueba P1 y P2 se mide la diferencia de potencial resultante de la inyeccin de corriente anterior. Con estos datos se puede calcular la resistencia y el valor de la resistividad del terreno, a una profundidad, b, ser: = 2 * A * R si b << a\n= Resistividad promedio a la profundidad, b, (Ohm cm) = constante 3.1416 a = distancia entre los electrodos (cm) R = Resistencia medida por el Megger (Ohm)\nComo los resultados de la medicin son normalmente afectados por materiales metlicos enterrados, se recomienda realizar la medicin varias veces cambiando el eje de los electrodos unos 90. Cambiando la profundidad y distancia de los electrodos se puede tener un valor de resistividad ms aproximado al real y con ello un mejor diseo del sistema de puesta a tierra a construir. La medicin de la resistividad del suelo es comnmente distorsionada por la existencia de corrientes de tierra y sus armnicas. Para corregir esto, muchos equipos tienen un sistema de control de frecuencia que permite seleccionar la frecuencia de medicin con la menor cantidad de ruido y as obtener una medicin clara. Existen otros mtodos y frmulas ms elaboradas para terrenos no homogneos, pero en este informe slo se presenta el mtodo Wenner. 4. MTODOS TRADICIONALES PARA LA MEDICIN DE RESISTENCIA DE UN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA En este informe se presentan los mtodos ms comunes en la medicin de resistencia de puesta a tierra de sistemas pequeos y medianos principalmente, donde el valor de la resistencia puede ser hasta de 25 Ohms. 4.1. General (voltaje, frecuencia y corriente utilizadas normalmente)\nLa resistencia de un electrodo de tierra normalmente es determinada con corriente alterna o corriente directa peridicamente alternada para evitar la posible polarizacin de los electrodos causados por la corriente directa. En cuanto a la frecuencia utilizada por muchos de los equipos de medicin, se tiene que est en el rango de 50 a 150 Hz (muchas veces entre 93 y 128 Hz), para sistemas pequeos y medianos. El conocimiento de la frecuencia de medicin permite al equipo descartar o neutralizar las tensiones perturbadoras que se acerquen, con igual frecuencia, con la tensin generada por el propio instrumento. El uso de estos instrumentos se limita en la prctica a la verificacin de puestas a tierra pequeos y medianos. En el caso de sistema elctricos de gran tamao en las reas de distribucin y transmisin el uso de bajas frecuencias (20 a 600 Hz) es el ms utilizado y determina el valor esttico de la puesta a tierra. Sin embargo, la mayora de los\nfenmenos dinmicos que afectan a un sistema de transmisin o distribucin de energa elctrica, denotan una alta frecuencia. As tenemos, por ejemplo, que las sobretensiones atmosfricas, las fallas a tierra, las sobretensiones de maniobra, etc. se ven caracterizados por frecuencias que oscilan por el orden de los Mhz. La componente inductiva en grandes sistemas representa un mayor porcentaje de la impedancia total de puesta a tierra ya que el valor de resistencia de la misma suele ser de un Ohm o menos. De all la importancia de tomar en cuenta esta componente a la hora de hacer un estudio del sistema de puesta a tierra de grandes sistemas. Por ello, en estos sistemas tambin se hacen pruebas a grandes frecuencias (p.e. 25Khz) para chequear el comportamiento del mismo ante fenmenos dinmicos. La desproporcin entre le valor dinmico y esttico de la impedancia de puesta a tierra puede alcanzar hasta un 300% o ms . En cuanto a la magnitud de las corrientes utilizadas en la medicin de la resistencia de puesta a tierra se tiene que el uso de corrientes que van desde los pocos miliamperios hasta los cientos de miliamperios para sistemas instalados en zonas urbanas, a fin de evitar posibles potenciales transferidos que son peligrosos para las personas cercanas al rea del sistema. Para grandes subestaciones ubicadas fuera de zonas urbanas, donde existen probabilidades menores de que potenciales transferidos afecten personas o equipos en reas vecinas, se pueden inyectar corrientes del orden de decenas de amperes. Esto no implica que no se puedan utilizar corrientes de baja magnitud en estos sistemas, aunque el uso de corrientes elevadas puede permitir un estudio ms completo. 4.2. Mtodo de los dos Puntos o dos Polos\nEn este mtodo se mide el total de la resistencia del electrodo en estudio ms la resistencia de un electrodo auxiliar. La resistencia del electrodo auxiliar se considera muy pequea comparada con la del electrodo en estudio y por tanto el resultado de la medicin es tomado como la resistencia del electrodo en estudio. Normalmente este mtodo se utiliza para determinar la resistencia de un electrodo simple en un rea residencial donde se tiene adems un sistema de suministro de agua que utiliza tuberas metlicas sin conexiones o aislantes plsticos (electrodo auxiliar). La resistencia del sistema de suministro de agua en el rea se asume muy pequea (alrededor de 1 Ohm) en comparacin con la resistencia mxima permitida para un electrodo simple (alrededor de 25 Ohm). Este mtodo tiene algunos inconvenientes, como el hecho de que cada vez ms los sistemas de suministro de agua utilizan tuberas plsticas; con lo que se hace ms difcil conseguir una tierra auxiliar. Por otra parte no siempre se conoce el recorrido de las tuberas de agua, por lo que las reas de resistencia del electrodo en estudio y las del electrodo auxiliar podran solaparse; dando\ncomo resultado errores en la lectura. Adems, el mtodo de los dos polos puede llevar a grandes errores cuando se intenta medir la resistencia de un electrodo simple de pocos Ohmios; pero al menos puede dar una idea de la resistencia del sistema en estudio. En la Figura 5 (a) y (b) se ilustra esta tcnica. Obsrvese que los terminales C1 y P1 y los terminales C2 y P2 son unidos mediante un puente para realizar esta medicin. En equipos modernos el puente es realizado internamente por ellos al seleccionar el tipo de medicin o mtodo que se desea realizar.\nFigura 5 (b) Figura 5: (a) Mtodo de los dos Polos , (b) Ilustracin del mtodo \nMtodo de los tres Puntos\nEn la Figura 6 se tiene la ilustracin del mtodo de los tres puntos o mtodo de triangulacin. En este mtodo se utilizan dos electrodos auxiliares con resistencias Ry y Rz respectivamente. Estos dos electrodos se colocan de tal forma que conformen un tringulo con el electrodo en estudio. Se miden las resistencias entre cada electrodo y los otros dos y se determina la resistencia del electrodo en estudio, Rx, mediante la siguiente frmula: Rx = (R1 + R2 - R3) / 2 Donde R1, R2 y R3 quedan determinadas por las frmulas indicadas en la Figura 6. En este mtodo se tratan de utilizar electrodos auxiliares que se presuman sean de resistencia similar al electrodo en estudio para obtener mejores resultados. Igualmente, se clavan los electrodos auxiliares de modo tal que queden todos los electrodos lo suficientemente alejados y no se solapen las reas de influencia de la resistencia de cada uno y evitar resultados absurdos. Se recomienda una distancia entre electrodos de 8 metros o ms cuando se estudie un electrodo simple. En este mtodo existen influencias marcadas por objetos metlicos enterrados y no existe forma de eliminar dicha influencia. Tampoco es muy efectivo a la hora de evaluar valores bajos de resistencia o valores de resistividad muy altos del terreno involucrado donde la resistencia de contacto de los electrodos sea apreciable. Otra desventaja es que en este mtodo se considera que el terreno es completamente homogneo. Por estas razones este mtodo es poco utilizado. Sin embargo, puede ser til cuando existen limitaciones de espacio y no se pueden colocar los electrodos en lnea recta para realizar una medicin con el mtodo de cada de potencial, por ejemplo.\nFigura 6: Mtodo de los tres puntos\nEn la Figura 7 se observa la forma en que se instala el Megger para realizar las mediciones por este mtodo. Como se ve, los terminales C1 y P1 estn conectados mediante un puente. En esta figura se presenta el mtodo del 62%, explicado m[as adelante.\nFigura 7: Mtodo de cada de Potencial \nEl mtodo consiste en inyectar corriente a travs de un electrodo de prueba denominado de corriente y medir el alza de potencial mediante otro electrodo auxiliar denominado de potencial. Conocido el valor de tensin y el valor de corriente se podr obtener mediante ley de Ohm el valor de resistencia. Los tres electrodos se mantienen en una lnea recta y se va corriendo el electrodo de potencial hacia el electrodo de corriente para hacer sucesivas mediciones de resistencia. En la Figura 8 se presenta otro esquema del mtodo. En ella se presentan los puntos X, Y, Z (tambin C1, P2, C2 o E, S, H); dependiendo del fabricante del equipo) utilizados ms adelante.\nFigura 8: Mtodo de Cada de Potencial\n4.4.1. Pasos a seguir para la medicin de la resistencia de un electrodo En el proceso de determinar el valor de la resistencia de electrodo de tierra es necesario realizar algunas consideraciones: el valor de potencial medido vara con respecto a la separacin del electrodo de potencial a la toma de tierra, por lo que se recomienda el realizar una grfica de R en funcin de la distancia. En el momento de la medicin se deben seguir los siguientes pasos: 1. Desconectar del sistema de puesta a tierra en estudio todos los componentes que lo estn (esto no ser necesario en mtodos explicados ms adelante). 2. Conectar el equipo de medicin a la barra o electrodo en cuestin 3. Colocar el electrodo de corriente a una distancia conocida de la barra o electrodo bajo prueba 4. Realizar varias mediciones de resistencia para diferentes ubicaciones del electrodo de potencial, sin mover el electrodo de corriente (el electrodo bajo estudio y los electrodos de prueba deben estar en lnea recta) 5. Graficar la curva obtenida de resistencia en funcin de la distancia de separacin entre el electrodo bajo estudio y el electrodo de potencial 6. Repetir lo anterior hasta obtener una curva con una porcin plana bien demarcada Se puede utilizar la siguiente tabla para registrar las mediciones\nTabla 1: Formato para la recopilacin de datos resultantes de las mediciones del mtodo de la cada de potencial\nDistancia del electrodo de corriente al electrodo bajo estudio (m)\nDistancia del electrodo de Resistencia Medida (Ohm) Potencial al electrodo bajo prueba (m)\n4.4.2. Puntos a tomar en cuenta cuando se realiza el procedimiento anterior 4.4.2.1. Gradientes de Potencial\nLa medicin de la resistencia de puesta a tierra por este mtodo genera gradientes de potencial en el terreno producto de la inyeccin de corriente por tierra a travs del electrodo de corriente. Por ello, si el electro de corriente, el de potencial y el de tierra se encuentran muy cercanos entre s, ocurrir un solapamiento de los gradientes generados por cada electrodo; resultando una curva en la cual el valor de la resistencia medida se incrementar con respecto a la distancia, tal como se muestra en la Figura 9.\nFigura 9: Solapamiento de los gradientes de Potencial\nAl ubicarse el electrodo de corriente a una distancia lo suficientemente lejos del electrodo de tierra, la variacin de posicin del electrodo de potencial, desde el electrodo de tierra hasta el electrodo de corriente, no producir un solapamiento entre los gradientes de cada electrodo, originndose entonces una curva como la mostrad en la Figura 10. En esta figura se observa que la curva es asinttica en el origen (toma de tierra) y asinttica a infinito en el final o electrodo de corriente; debido a la proximidad del electrodo de potencial al de tierra y corriente respectivamente. Adems, existe una porcin de la curva que permanece casi invariable, el cual ser ms prolongado o corto como la separacin de los electrodos de corriente (Z) y electrodo bajo prueba (X). El valor de resistencia asociado a este sector de la grfica ser el correcto valor de la toma del Sistema de Puesta a Tierra. Este punto se conoce como zona de equilibrio.\nFigura 10: Curva de resistencia vs. Distancia X-Y; sin solapamiento de los gradientes de potencial\nDe acuerdo a lo anterior es necesario determinar la distancia a la cual hay que ubicar el electrodo de corriente y potencial con respecto al electrodo de tierra, para evitar el solapamiento de los gradientes que genera cada uno de los electrodos y poder determinar as el valor de la resistencia de puesta a tierra que se desea conocer. 4.4.2.2. Ubicacin de los electrodos de prueba\nDesgraciadamente no hay un mtodo para determinar con exactitud la distancia requerida entre el electrodo de tierra y el de corriente. Esto se debe a que las condiciones del suelo son muy variables. En suelos muy conductivos, la resistencia del volumen alrededor del electrodo es comparativamente pequea y se pueden realizar mediciones aceptables con una separacin de tan slo unos 8 metros. A medida de que las condiciones del suelo empeoran, y/o las especificaciones del electrodo bajan (valor de resistencia), el rea de influencia del electrodo crece. Entonces, distancias mucho ms grandes pueden ser requeridas para salir del rea de influencia del electrodo que se est probando.\nEn general, basado en numerosas pruebas, se utiliza una distancia entre el electrodo bajo estudio y el electrodo de corriente igual a cuatro o cinco veces la longitud de la mxima dimensin del electrodo bajo prueba (otros autores recomiendan diez veces). Por ejemplo, con un electrodo simple el electrodo de corriente sera ubicado a una distancia igual a cinco veces (o cualquier otro mltiplo escogido) el largo del electrodo simple; Con un plato o base enterrada, cinco veces la diagonal; con un disco enterrado, cinco veces el dimetro; etc. Estas son distancias aproximadas para realizar un primer intento. De no lograrse mediciones coherentes se debe repetir el proceso, variando la distancia, hasta lograrlo. En el caso de un rea pequea o de un electrodo simple, se puede colocar el electrodo de corriente a unos 30 metros del electrodo bajo estudio (si el espacio permite llevar el electrodo de corriente a esa distancia) ya que a esta distancia se presume despreciable la influencia de uno respecto al otro. El electrodo de potencial se coloca a media distancia y se inicia el proceso de medicin de resistencia como se describi anteriormente. En cuanto a la distancia ptima para el electrodo de potencial para hallar el punto en que se estabiliza la curva de resistencia en funcin de la distancia del electrodo de potencial respecto al de tierra, se tiene que generalmente este punto de equilibrio se encuentra al 62% de la de la distancia entre el electrodo de puesta a tierra bajo prueba y el electrodo de corriente; por lo que el mtodo de cada de potencial tambin se conoce como mtodo del 62%. En la Tabla 2 se presentan como ejemplo las distancias aproximadas recomendadas para ubicar los electrodos de corriente y voltaje cuando se realiza la medicin de resistencia de un electrodo simple de 2,54 cm. de dimetro .\nTabla 2: Mtodo del 62% (Distancia aproximada de los electrodos de prueba)\nDistancia aproximada a los electrodos auxiliares usando el mtodo del 62% Profundidad del electrodo bajo Prueba (X, C1 o E) (m) 1,83 2,44 3,05 3,66 5,49 6,10 9,14 Distancia al electrodo De potencial (Y, P2 o S) (m) 13,72 15,24 16,76 18,29 21,64 22,56 26,21 Distancia al electrodo De corriente (Z, C2 o H) (m) 21,95 24,38 26,82 29,26 35,05 36,58 42,67\nEn la tabla anterior se considera que el suelo es homogneo y electrodo simple tiene un dimetro de 2,54 cm. Si el dimetro es de 1,27 cm. se debe disminuir las distancias en un 10%. Si el dimetro es de 5,08 cm. se debe aumentar las distancias en 10% . Para comprobar la exactitud de los resultados y asegurar que el electrodo bajo prueba esta fuera del rea de influencia del de corriente y viceversa, se cambia de posicin el electrodo de potencial (Y, P2 o S) un metro o ms hacia el electrodo de corriente y se toma una segunda medida. Luego se corre el electrodo de potencial un metro o ms (respecto al punto inicial) hacia el electrodo bajo prueba y se toma una tercera medida (ver Figura 7). Si el valor medido se mantiene constante, las distancias entre los electrodos estn bien. Si hay un cambio significativo en el valor de resistencia (30%), se debe incrementar la distancia entre el electrodo bajo prueba y los electrodos de potencial y corriente hasta que el valor de resistencia medido se mantenga casi invariable el mover el electrodo de potencial hacia un lado u otro una distancia de uno o dos metros y realizar una nueva medida. La profundidad a la cual se entierran los electrodos de prueba (corriente y voltaje) no afecta el resultado de la medicin. Todo lo que se necesita es que tengan un buen contacto con tierra. Una limitacin del mtodo del 62% es que asume condiciones ideales. Estas incluyen un distanciamiento adecuado entre los electrodos, siempre en lnea recta y un suelo homogneo. El suelo rara vez es completamente homogneo y en zonas bajo construccin se ver particularmente afectado. As, el electrodo de potencial al 62% de la distancia total podra quedar en una pequea zona que no represente al rea en general. Esto podra provocar que la lectura fuese muy alta y por tanto se realizase un mejoramiento innecesario del sistema de puesta a tierra. De igual modo podra pasar que la lectura fuese muy baja y se dejase el sistema sin modificacin, cuando tal vez requerira algn ajuste. Adems, podra pasar que los electrodos no estuviesen lo suficientemente separados al 62% y se tomase una lectura en la grfica Resistencia en funcin de la distancia en el momento en que la resistencia est apenas aumentando (y no cuando la curva ya se ha estabilizado como se indic anteriormente) y pensar, errneamente, que se ha cumplido con los requerimientos. La ventaja del mtodo del 62% sin embargo, est en que una vez que se han verificado las distancias adecuadas para la medicin de resistencia es sencillo y rpido realizar nuevas mediciones en sitio con fines de mantenimiento. 4.5. Mtodo de la pendiente \nEste mtodo es ms utilizado para sistemas de puesta a tierra grandes o cuando la posicin del centro de la puesta a tierra no es conocido y es inaccesible (por ejemplo; el sistema esta por debajo del suelo de un edificio). Tambin puede ser\nutilizado cuando el rea para colocar los electrodos de prueba est restringida o es inaccesible. Tambin se utiliza cuando otros mtodos dan resultados poco razonables y es, en general, ms preciso. La forma de conexin del equipo de medicin es como en el mtodo de cada de potencial, con la diferencia de que se hace un barrido ms completo con el electrodo de potencial, entre el electrodo de puesta a tierra bajo estudio y el electrodo de corriente. Se realiza una medicin de resistencia en cada posicin del electrodo de potencial y los resultados se grafican (resistencia en funcin de la distancia del electrodo de potencial). En la Grafica 1 se ilustra un ejemplo a manera de ilustracin. Resistencia en funcin de la distancia del Electrodo de Potencial medida desde E\n0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Posicin del Elctrodo de Potencial en funcin de EC\nGrfica 1: Resistencia en funcin de la distancia del electrodo de potencial medida desde E\nEn la Grfica 1 EC es la distancia total, en lnea recta, entre el electrodo de puesta a tierra bajo estudio y el electrodo de corriente. Se realizan al menos unas seis medidas. Al observar la grfica resultante se puede descartar o ignorar cualquier punto considerado absurdo. De la grfica se puede tomar el valor de resistencia para 0,2EC; 0,4EC y 0,6EC por ejemplo. Estos valores se llamaran R1, R2 y R3 respectivamente y con ello se calcula el coeficiente de la pendiente, , como sigue: = (R3-R2) / (R2-R1) Que es una medida del cambio de la pendiente de la curva de resistencia del electrodo de puesta a tierra bajo estudio.\nEn el Anexo 3 se tienen las tablas de para obtener el valor de Pt / EC para el valor de obtenido. Pt es la distancia al electrodo de potencial en la cual la resistencia real sera medida. Simplemente se multiplica el valor Pt / EC de la tabla por la distancia EC para obtener Pt. De la curva realizada anteriormente se obtiene el valor de resistencia para la distancia Pt obtenida de la tabla del Anexo 3 y sta ser el valor de resistencia del electrodo de puesta a tierra del sistema bajo estudio. Si el valor de obtenido no est en la tabla del Anexo 3, el electrodo de corriente se debe colocar ms lejos del electrodo de puesta a tierra. Si es necesario, posteriores mediciones se pueden obtener variando la distancia EC o variando la direccin de la lnea recta en la que se colocan los electrodos de prueba. De los resultados obtenidos de resistencia para varios valores de EC se puede realizar una grfica como la Grfica 2 mostrada a continuacin: Resistencia Obtenida de cada Prueba en funcin de la distancia EC\n0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Distancia EC de cada prueba (metros)\nGrfica 2:Resistencia obtenida de cada prueba en funcin de la distancia EC\nEn la Grfica 2 se observa como la resistencia del electrodo bajo prueba decrece a medida que la distancia EC es aumentada. Las distancias de EC escogidas en las pruebas 1 y 2 no fueron lo suficientemente grandes y las escogidas en las pruebas 5 y 6 son preferibles ya que los valores de resistencia obtenidos en ellas varan poco.\nRecomendaciones adicionales En caso de realizar mediciones en reas donde se encuentren objetos metlicos enterrados (cabillas, tuberas, etc) se requiere realizar mediciones ortogonales y la interpretacin de las grficas resultantes, para poder eliminar as de la medicin la influencia de estos objetos metlicos. La presencia de lneas energizadas de alta tensin en las cercanas del rea donde se est llevando a cabo la medicin, afecta la calidad de la misma. Para evitar esta interferencia se debe realizar la medicin en una direccin perpendicular a la lnea de transmisin. Incluso, se pueden lograr resultados satisfactorios abriendo los electrodos de potencial y corriente unos 90 como se muestra en la Figura 11:\nFigura 11: Electrodos de corriente y Potencial a 90 \nEn caso de que el terreno este muy seco, es recomendable humedecer los electrodos de los extremos especialmente (los de corriente), para disminuir la resistencia del electrodo de tierra.\n4.6.1. Ruido excesivo  Durante la ejecucin del mtodo de la cada de potencial el ruido excesivo puede interferir con la medicin debido a la gran longitud de los cables de los electrodos de prueba. Para medir el ruido se puede conectar un voltmetro entre las terminales X y Z (P1 y C2 en otros equipos) como se observa en la Figura 12.\nFigura 12: Mtodo de Cada de Potencial. Medicin de Ruido\nEl voltaje ledo en el voltmetro debe estar dentro de la tolerancia del equipo de medicin de puesta a tierra utilizado. De no ser as, se puede utilizar una de las siguientes tcnicas:\nTrenzar los cables que van hasta los electrodos de prueba. Esto puede cancelar los voltajes de modo comn entre los dos conductores. En la Figura 13 se ilustra cmo.\nFigura 13: Mtodo de Cada de Potencial. Trenzado de cables de los electrodos de prueba\nSi no funciona lo anterior se debe revisar tambin si los cables estn paralelos o no a una lnea elctrica. De estarlo, se debe buscar la forma de colocarlos en forma perpendicular. Si el valor de voltaje deseado no es obtenido, el uso de cables con pantalla puede ser requerido. La pantalla o escudo puede proteger el cable interior al tomar los voltajes no deseados y drenndolos a tierra. La forma de conexin se muestra en la Figura 14.\nFigura 14: Mtodo de Cada de Potencial. Uso de cable con pantalla para los cables de medicin\nComo se observa, la pantalla de los cables que van a los electrodos de prueba y de puesta a tierra no se conectan a los mismos. Estas pantallas se conectan entre s en el lado del equipo. Por ltimo, la pantalla del electrodo bajo estudio se conecta a dicho electrodo. 4.6.2. Excesiva resistencia de los electrodos auxiliares  Una excesiva resistencia de los electrodos de prueba puede impedir que la corriente que debe pasar por el electrodo de corriente pase por el mismo o que no se pueda medir el potencial a travs del electrodo de potencial. Esto puede deberse a un mal contacto con el suelo o por elevada resistividad del mismo. En estos casos, se recomienda compactar la tierra que rodea a los electrodos de modo que se eliminen capas de aire entre los mismos y la tierra. Si el problema es la resistividad, se puede mojar el rea alrededor del electrodo, con lo que sta disminuir. Incluso se podran utilizar varios electrodos de potencial y corriente para disminuir la resistencia de contacto con el suelo.\n4.6.3. Suelos de concreto o material en el cual no se pueden insertar los electrodos  Algunas veces el electrodo bajo prueba est instalado en cemento, concreto o cualquier superficie en la que no es fcil la colocacin de los electrodos de prueba. En estos casos, dependiendo de la sensibilidad del equipo, puede bastar colocar los electrodos sobre la superficie y mojar dicha rea, si el equipo tiene una gran tolerancia a grandes resistencias de contacto. Sin embargo, si esto no es suficiente y el equipo de medicin presenta alarmas de alta resistencia, se pueden utilizar mallas o pantallas metlicas y agua como se muestra en la Figura 15, para disminuir la resistencia de contacto de los electrodos con el suelo. La distancia a la cual se colocan estas pantallas es calculada de igual forma que con los electrodos.\nFigura 15: Mtodo de Cada de potencial. Uso de mallas metlicas como electrodos de prueba\n5. VARIANTES DEL MTODO DE CADA DE POTENCIAL Y MTODOS ADICIONALES PROPUESTOS POR ALGUNOS FABRICANTES PARA LA MEDICIN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA En esta seccin del informe se pretende presentar las tcnicas modernas o no tradicionales para la realizacin de la medicin e puesta a tierra. La mayora de los fabricantes utilizan variantes del mtodo de cada de potencial para lograr tal propsito. Se hace referencia a mtodos utilizados por algunos fabricantes, que han sido revisados en los manuales o publicaciones tcnicas de los mismos. El que se haga referencia a un fabricante en particular no quiere decir que otros no utilicen los mismos mtodos con sus propios equipos.\nAlgunos fabricantes  proponen la utilizacin de transformadores de corriente en forma de pinzas para realizar mediciones de resistencia mediante mtodos parecidos al de cada de potencial. Este mtodo permite medir electrodos individuales en todos los tipos de sistemas de puesta a tierra incluyendo mallas que son comunes en subestaciones, torres de alto voltaje con cableado a tierra e instalaciones comerciales con tierras mltiples. Al medir el flujo de corriente a travs de un electrodo usando un transformador de corriente en forma de pinza, los efectos de resistencias paralelas son eliminados del proceso de medicin y por tanto no afectan los resultados de la medicin. Las reglas para la colocacin de los electrodos de prueba son las mismas que las utilizadas en el mtodo de cada de potencial. En la Figura 16 se muestra un dibujo del montaje requerido para aplicar este mtodo.\nFigura 16: Mtodo Selectivo \nComo se observa, el electrodo bajo prueba no tiene que desconectarse para realizar la medicin. El terminal X, C1 o E (dependiendo del fabricante) del equipo se conecta aguas arriba de la pinza, pero aguas abajo de cualquier conexin en paralelo de otro electrodo de puesta a tierra (interconexin de tierra o metal del edificio o estructura). La pinza debe estar sobre el suelo, sin ninguna interconexin aguas abajo de la misma. Al iniciar la medicin se obtendr la medida de resistencia de ese camino individual a tierra. Este es el valor de resistencia del electrodo en estudio en un sistema mltiple de puesta a tierra. De esta forma se puede medir cada electrodo de puesta a tierra sin necesidad de desconectar cada uno de ellos para realizar la medicin. Para verificar los resultados y asegurarse de que los electrodos de prueba estn fuera de las esferas de influencia de los dems electrodos se realiza una nueva\nmedicin colocando el electrodo de voltaje, Y, P2 o S (dependiendo del fabricante), un metro hacia el electrodo bajo prueba o el electrodo de corriente. Si el valor de la resistencia permanece constante, las distancias entre los electrodos es suficiente. Si el valor de la resistencia vara considerablemente (30%), la distancia entre los electrodos debe ser aumentada y se repite el proceso hasta que el valor de la resistencia permanece constante al reubicar el electrodo de potencial y repetir la medicin. Algunos equipos disponen de un sistema de control automtico de frecuencia que selecciona la frecuencia de prueba con la menor cantidad de ruido y evita que las corrientes de tierra y sus armnicos afecten la medicin. 5.2. Variante del mtodo selectivo con el uso de pinza \nUna variante del mtodo selectivo con el uso de pinza amperimtrica. Para ello utiliza el mtodo de la cada de potencial y un equipo de medicin de puesta a tierra que disponga de pinza capaz de medir en el rango de los microamperios. Este procedimiento, como se ha mencionado antes, se utilizar cuando la tierra en estudio est en paralelo con otro sistema de puesta a tierra. De estar aislada la puesta a tierra bajo estudio no hace falta utilizar este mtodo; bastara el mtodo e cada de potencial. En este mtodo se instala el equipo para realizar una medicin bajo el mtodo de cada de potencial y se obtiene una primera medicin. Despus se coloca el ampermetro en dos lugares: 1) Alrededor del cable del circuito de corriente del equipo de medicin que va hasta el electrodo bajo estudio y 2) en algn lugar por encima de la tierra bajo estudio y en el cableado que va hacia la fuente (el conductor que viene de la entrada). Este esquema se muestra en la Figura 18. As se conoce la corriente total que entra a todo el sistema de puesta a tierra y la porcin que pasa por la tierra de la entrada o suministro elctrico. Posteriormente se toma la lectura de resistencia del equipo. Por ley de ohm se calcula la cada de potencial debido al suelo. La diferencia entre las dos mediciones de corriente representa la corriente que pasa por la puesta a tierra bajo estudio. Con esta corriente y el voltaje calculado se obtiene la resistencia de la puesta a tierra bajo estudio.\nFigura 17: Variante del Mtodo Selectivo con el Uso de Pinza \nEjemplo de clculo de resistencia para un electrodo de tierra sin tener que desconectarlo: Si: La lectura de equipo bajo mtodo de cada de potencial: 1,9 OHM (RT: Resistencia Total), Lectura de la pinza colocada alrededor del circuito de corriente que sale de C1: 9,00 mA (IT: Corriente Total) Se repite el procedimiento pero con la pinza alrededor del conductor de tierra que va a la entrada: 5mA (IE: Corriente de la entrada) Entonces, La cada de voltaje es: V = IT x RT = 0,009 x 1,9 = 0,017 V La corriente a travs de la tierra bajo estudio es: IL = IT IE = 9,00 5,00 = 4,00 mA Y la resistencia de la puesta a tierra bajo estudio: RL = V / IL = 0,017 / 0,004 = 4,25 OHM Este mtodo es un poco ms elaborado que el propuesto anteriormente, pero nos da igualmente el resultado buscado, as como una alternativa en caso de que no sea posible colocar el ampermetro o pinza por debajo de la conexin de los dos sistemas de puesta a tierra como lo exige el mtodo previo.\n5.3. Medicin de Resistencias de puesta a tierra sin el uso de electrodos de potencial y corriente. Uso de dos pinzas \nFigura 18: Mtodo de medicin de resistencia de puesta a tierra sin el uso de electrodos de prueba. (a) Circuito equivalente; (b) Pinzas de voltaje y corriente\nCon este mtodo se puede medir puestas a tierra individuales en sistemas de puesta a tierra mltiple mediante el uso de dos pinzas (transformadores de corriente), eliminando la peligrosa y larga tarea de desconexin puestas a tierra paralelas as como la tarea de buscar sitios ideales u aptos para la colocacin de los electrodos de prueba (potencial y corriente). Este mtodo trabaja bajo el principio de que en un sistema de puesta a tierra paralelo mltiple la resistencia total del mismo es muy pequea respecto a la de uno e los electrodos cualquiera que lo conforman (el electrodo bajo prueba). Al ser la resistencia total del paralelo (R1...Rn) muy pequea, cualquier resistencia medida por el equipo se asume asociada con el camino o electrodo a tierra en el cual la pinza est colocada (Rx) (Ver figura 17(a) y (b)). En este mtodo, la primera pinza induce un voltaje en el circuito mientras la segunda pinza mide la corriente que circula, permitiendo al equipo de medicin calcular la resistencia de ese camino a tierra. Este mtodo del uso de la pinza slo mide la resistencia de un electrodo simple en paralelo con un sistema de puesta a tierra. Si el sistema de puesta a tierra no est en paralelo a tierra, entonces se puede tener un circuito abierto o estar midiendo un lazo. Tambin existen pinzas que pueden realizar todo el trabajo, es decir, con una sola pinza se pede lograr la generacin del voltaje que induce una corriente y sta es leda por la misma pinza. El valor de la resistencia se obtiene siguiendo el mismo principio anterior  y .\n6. ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIN DE LOS MTODOS DESCRITOS ANTERIORMENTE 6.1. Mtodos: Sin electrodos (Uso de dos Pinzas), Selectivo y Cada de Potencial  6.1.1. Aplicacin de Telecomunicaciones los mtodos en Oficinas Centrales de\nEn primer lugar se localiza la Barra Maestra de Tierra o BMT (Master Ground Bar o MGB) para determinar qu tipo de sistema de puesta a tierra se tiene en sitio. Normalmente, la BMT tendr un cable a tierra para los Neutros Puestos a Tierra o NPT (Multigrounded Neutral o MGN) o servicio de entada, un cable para el anillo de tierra de la Central, otro desde la BMT al sistema de servicio de agua y otro conectado a las partes metlicas del edificio o estructura de la Central. En la Figura 19 se muestra un dibujo de lo mencionado.\nFigura 19: Oficina Central. (1) Barra Maestra de Tierra; (2) Anillo de Tierra de la Central; (3) Tubera de Agua; (4) Estructura metlica del Edificio; (5) Neutros Puestos a Tierra\nUna primera medida a realizar es sin electrodos, descrita anteriormente. Se realiza para todas las tierras salientes de la BMT. El propsito es asegurar que todas las tierras estn conectadas, especialmente la BMT. Es este caso no se est midiendo la resistencia de cada tierra en particular sino la resistencia del lazo al cual se est conectado con la pinza. En la Figura 20 se tiene el esquema de conexin de este mtodo. Se debe hacer la conexin para medir la resistencia del lazo de la NPT, el anillo de tierra, el sistema de aguas y las estructuras metlicas.\nFigura 20: Medicin de resistencia en Oficina Central. Sin electrodos de prueba. (1) Barra Maestra de Tierra; (2) Anillo de Tierra de la Central; (3) Tubera de Agua; (4) Estructura metlica del Edificio; (5) Neutros Puestos a Tierra\nLa segunda medicin a tomar en una auditoria en la Central es la de la cada de potencial de todo el sistema de puesta a tierra. Para ello se conecta el equipo como se indica en la Figura 21, manteniendo en mente los requerimientos para la ubicacin de los electrodos de prueba mencionados anteriormente. Para obtener la conexin en un punto remoto para los electrodos de prueba algunas compaas de telfonos han utilizado pares telefnicos hasta de 1600 metros.\nFigura 21: Medicin de resistencia en Oficina Central. Mtodo de Cada de Potencial. (1) Barra Maestra de Tierra; (2) Anillo de Tierra de la Central; (3) Tubera de Agua; (4) Estructura metlica del Edificio; (5) Neutros Puestos a Tierra\nAl finalizar la medicin de cada de potencial, se puede medir la resistencia individual de cada tierra utilizando el mtodo selectivo de la pinza. Moviendo la pinza por cada rama (la de la barra NPT, la del anillo de tierra, la de las tuberas del sistema de agua y la de la estructura metlica del edificio) se obtiene la resistencia de cada una de ellas. Luego con estas resistencias se puede calcular la total de todo el sistema y compararla con la obtenida previamente por cada de potencial. Esta es la forma ms precisa de medir las resistencias en una Central ya que nos da el valor de cada resistencia y su comportamiento real en el sistema. Si se desconectasen las diferentes ramas para realizar las mediciones de cada una de ellas se obtendra un valor preciso, pero no mostrara cmo el sistema se comporta o reacciona como red, ya que en condiciones normales, al ocurrir una falla o una descarga atmosfrica, todas las ramas estn conectadas. Para probarlo, se puede medir la resistencia de cada rama desconectada por el mtodo de cada de potencial y anotar cada medida. Usando ley de ohm, estas mediciones deberan ser iguales a la resistencia del sistema completo. Sin embargo, segn algunos fabricantes, al realizar el clculo se tiene una diferencia de 20 a 30 % respecto al valor total de resistencia del sistema. Una ltima forma de realizar la medicin de resistencia de cada rama de la BMT es el mtodo Selectivo y sin electrodos de prueba. Este mtodo trabaja bajo el mismo principio que el Mtodo sin electrodos de prueba, pero difiere en que los transformadores de corriente (pinzas) trabajan separadamente (en ramas diferentes) como se observa en la Figura 22. La pinza que induce el voltaje se coloca alrededor del cable que va a la BMT y como sta est conectada al servicio de entrada, que est en paralelo con el sistema de tierra, se puede aplicar el mtodo.\nFigura 22: Medicin de resistencia en Oficina Central. (1) Barra Maestra de Tierra; (2) Anillo de Tierra de la Central; (3) Tubera de Agua; (4) Estructura metlica del Edificio; (5) Neutros Puestos a Tierra\nLa pinza amperimtrica se coloca alrededor del cable que va al anillo de tierra. Al medir la resistencia nos da el valor de resistencia del anillo de tierra ms el camino paralelo de la BMT que, al ser muy pequeo, no debe tener mayor efecto sobre la medida. Este proceso puede repetirse para las otras ramas de la BMT (tuberas del sistema de agua y estructura metlica). Para medir la NPT mediante este mtodo, la pinza que induce el voltaje se coloca alrededor del cable que va a la tubera del sistema de agua y, como la resistencia de esta debe ser muy baja, la lectura ser la de la NPT solamente. 6.1.2. Aplicacin de los mtodos en Instalaciones Celulares y torres de radio y microondas En la Figura 23 se muestra una instalacin celular. En la mayora de estas instalaciones hay una torre con cada una de sus patas puestas a tierra. Estas tierras son conectadas entre s con un cable calibre # 2 de cobre desnudo. Cerca de la torre est el edificio de la instalacin con todos los equipos de transmisin, etc. Dentro del edificio existe un anillo de tierra y una barra BMT. El anillo es conectado a la BMT. El edificio de la instalacin es puesto a tierra a las cuatro esquinas y stas son interconectadas mediante un cable de cobre #2. Este anillo externo es tambin conectado a la barra BMT. Se realiza tambin una conexin entre el anillo externo de tierra del edificio y el anillo de tierra de la torre.\nFigura 23: Instalacin Celular. (1) Barra Maestra de Tierra; (2) Anillo de Tierra de la Central; (3) Tubera de Agua; (4) Estructura metlica del Edificio; (5) Neutros Puestos a Tierra\nLa primera medicin a realizar es sin electrodos para cada una de las patas de la torre y las cuatro esquinas del edificio. Esta no es una medicin real de resistencia de puesta a tierra debido a la conexin de la red. Es una prueba de continuidad para verificar que existe la puesta tierra, se tiene una conexin elctrica y puede pasar corriente. En la Figura 24 (a) y (b) se tiene un esquema para la realizacin de esta medicin.\nFigura 24: Medicin en Instalacin Celular con el uso de pinzas. (a) En la torre de transmisin; (b) dentro de las instalaciones. (1) Barra Maestra de Tierra; (2) Anillo de Tierra de la Central; (3) Tubera de Agua; (4) Estructura metlica del Edificio; (5) Neutros Puestos a Tierra\nUna vez completada la prueba anterior, se mide la resistencia del sistema completo por el mtodo de cada de potencial. Se debe tener en mente las reglas para la fijacin de los electrodos de prueba. Posteriormente, se medirn los diferentes caminos a tierra mediante el mtodo selectivo con la pinza. Esto verificar la integridad de estas puestas a tierra y sus conexiones. As, se medir la resistencia de cada pata de la torre y de las puestas a tierra de las cuatro esquinas del edificio. Si alguna medicin presenta un mayor grado de variacin que las otras, debe ser investigada. En la Figura 25 se muestra un esquema del mtodo selectivo para la medicin de resistencia de la puesta a tierra de una de las patas de la torre.\nFigura 25: Medicin en instalaciones Celulares. Mtodo selectivo\n6.1.3. Aplicacin Switching\nEstas instalaciones generalmente estn puestas a tierra por dos de los lados de la caseta y tienen una serie de electrodos simples alrededor de la misma conectados por un cable #2 de cobre. En la Figura 26 se ilustra una de estas instalaciones. La primera medicin a realizar es sin electrodos para cada una de las conexiones a tierra de la caseta. Esta no es una medicin real de resistencia de puesta a tierra debido a la conexin de la red. Es una prueba de continuidad para verificar que existe la puesta tierra, se tiene una conexin elctrica y puede pasar corriente. En la Figura 26 se tiene un esquema para la realizacin de esta medicin.\nFigura 26: Medicin en instalaciones remotas de Switching. Uso de las pinzas\nLa segunda medida a realizar es la medicin de resistencia por el mtodo de la cada de potencial para todo el sistema de puesta a tierra. En la Figura 27 se ilustra la conexin. Se debe tener en mente los requerimientos para la colocacin de los electrodos de prueba para realizar las mediciones.\nFigura 27: Medicin en Instalaciones Remotas de Switching. Mtodo de Cada de Potencial\nPosteriormente se miden las diferentes puestas a tierra mediante el mtodo selectivo. Esto verifica la integridad de cada puesta a tierra y su conexin. Se realizar este procedimiento por ambos lados de la caseta. En la Figura 28 se muestra un esquema para realizar la medicin.\nFigura 28: Medicin en Instalaciones Remotas de Switching. Mtodo Selectivo\n6.1.4. Aplicacin de los mtodos para Proteccin contra descargas atmosfricas (comercial e industrial) Se realizarn tres mediciones al llevar a cabo una auditoria en un sistema de proteccin contra descaras atmosfricas. La mayora de estos sistemas tienen las cuatro esquinas del edificio puestas a tierra y stas a su vez, conectadas entre s con un cable de cobre. Dependiendo del tamao del edificio y el valor de resistencia que se trate de obtener, el nmero de electrodos vara. La primera medicin se realiza mediante el mtodo sin electrodos, mostrado en la Figura 29. Esta no es una medicin real de resistencia debido a la puesta a tierra de la red. Esta es una prueba de continuidad para verificar que el sistema est puesto a tierra, se tiene una conexin elctrica y sta puede transmitir corriente.\nFigura 29: Medicin en Localidades Comerciales e industriales. Mtodo Sin electrodos\nPosteriormente se mide la resistencia del sistema de puesta a tierra completo por el mtodo de la cada de potencial como se muestra en la Figura 30.\nFigura 30: Medicin en Localidades Comerciales e industriales. Mtodo de Cada de Potencial\nFinalmente, se miden los diferentes caminos de puesta a tierra por el mtodo selectivo como se muestra en la Figura 31. Esto verifica la integridad de los diferentes caminos de puesta a tierra y sus conexiones. Se miden las resistencias de cada pata de la torre y las cuatro esquinas del edificio. Si alguna de las mediciones presenta un mayor grado de variacin que el resto, debe ser investigado.\nFigura 31: Medicin en Localidades Comerciales e industriales. Mtodo Selectivo\n6.2. Algunas aplicaciones o usos del Mtodo Sin Electrodos (Una sola Pinza)  y  6.2.1. Transformador montado en poste La pinza debe estar conectada de tal forma que est en la trayectoria de la corriente del neutro del sistema o del cable de tierra hasta el electrodo de tierra, tal y como sea posible. Se coloca la pinza en el conductor que va a tierra y se mide la corriente. Se debe tener cuidado con los rangos de medicin de la pinza y no se debe continuar con la medicin en el caso de que se exceda la corriente mxima permitida por la misma. Despus de verificar la corriente, se selecciona el rango de resistencia en OHM y se mide la resistencia directamente. La lectura de la pinza indica la resistencia no slo del electrodo, sino tambin de la conexin al neutro del sistema y todas las conexiones entre el neutro y el electrodo. En la Figura 32 se tiene un electrodo tipo plato y un electrodo de tierra. En este tipo de circuito, el instrumento debe ser colocado aguas arriba de la conexin, de modo tal que ambas puestas a tierra son incluidas en la medicin. Una elevada medicin de resistencia puede deberse a: Un mal electrodo de puesta a tierra o falta de colocacin de alguno ms en paralelo\nEl cable de conexin con el electrodo de tierra est abierto Alta resistencia en las conexiones con el electrodo o el conductor est roto.\nFigura 32: Medicin en Poste de Electricidad.\n6.2.2. Servicio de entrada o medicin Bsicamente, se sigue el mismo procedimiento que en el caso anterior. Se debe tomar en cuenta la posibilidad de la existencia de puesta a tierra con mltiples electrodos (ver Figura 33) o que la puesta a tierra sea a travs del sistema de servicio de agua (ver Figura 34). Se puede tener incluso ambos tipos como sistema de puesta a tierra. En estos casos es necesario hacer la medicin de la resistencia entre el neutro del sistema y los dos puntos de conexin de las puestas a tierra.\nFigura 33: Medicin en Servicio de Entrada (electrodos).\nFigura 34: Medicin en Servicio de Entrada (Sistema de Tuberas).\n6.2.3. Transformador montado sobre superficie plana Se deben localizar y contar todos los electrodos de puesta a tierra (normalmente se tiene un solo electrodo simple). Si el electrodo est dentro del gabinete se sigue el montaje de la Figura 35. Si est fuera del gabinete, se sigue el montaje de la Figura 36 para realizar la medicin de resistencia del mismo. Si un electrodo simple se encuentra dentro del gabinete, la medida debe ser tomada en el conductor justo aguas arriba de la conexin con el electrodo. A menudo puede encontrarse ms de un conductor de conexin con el electrodo, haciendo un lazo con el gabinete o el neutro. Se debe encontrar un conductor que tenga un solo retorno con el neutro. En muchos casos, la mejor medicin se logra colocando la pinza en el propio electrodo de puesta a tierra, aguas debajo de la conexin de todos los cables que se conectan al mismo; de modo tal que slo se mida la resistencia del mismo.\nFigura 35: Medicin dentro de un Tablero.\nFigura 36: Medicin por parte exterior de un Tablero.\n6.2.4. Torres de transmisin Se localiza el conductor de tierra en la base de la torre. En la figura 37 se muestra una torre de una sola pata montada sobre una base de concreto y un conductor externo de tierra. El punto en el que se coloca la pinza debe ser aguas arriba de todas las conexiones de los electrodos del tipo que sea (en caso de que existan varios electrodos o puestas a tierra).\nFigura 37: Medicin en Torre de Transmisin\nDocuments Similar To Sistemas de Puesta a Tierra Medidas Electricas -Parte B CLASE 9B\nlab 3.2 fisica 2 espe


DISPOSITIVO HIGIÉNICO PARA MASCOTAS. (1) : Patentados.com\npuedan efectuar en él sus necesidades, está caracterizado por estar conformado a partir de cuerpo (1) que, al menos, comprende una superficie receptora (2), de los excrementos líquidos o sólidos que deposita la mascota, la cual se encuentra inclinada respecto de un depósito (3) para albergar dichos excrementos, al que descienden por gravedad gracias a dicha inclinación.\n2. Dispositivo higiénico para mascotas, según la reivindicación 1, caracterizado porque el depósito (3) presenta una boca de vertido (4), consistente en un rebaje practicado en el borde del mismo.\n3. Dispositivo higiénico para mascotas, según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque posee un desagüe (5) de vaciado por gravedad, consistente en un orificio previsto en el fondo del depósito (3).\n4. Dispositivo higiénico para mascotas, según la reivindicación 3, caracterizado porque el desagüe (5) del depósito (3) presenta un tubo (6) asociado y/o con un tapón.\n5. Dispositivo higiénico para mascotas, según las reivindicaciones 1 ó 4, caracterizado porque la superficie receptora (2) de excrementos del cuerpo del dispositivo es de material moldeable para adaptarse a la forma de la pared o farola (f) junto a la que se coloca.\n6. Dispositivo higiénico para mascotas, según la reivindicación 1, 4 ó 5, caracterizado porque la superficie receptora (2) presenta prolongaciones laterales (2a) para evitar salpicaduras de orina fuera del cuerpo del dispositivo (1).\n7. Dispositivo higiénico para mascotas, según cualquiera de las reivindicaciones 1, 4 a 6, caracterizado porque la superficie receptora (2), incorpora una oquedad (7) que permite colgarlo en un lugar concreto de la pared, farola o similar.\n8. Dispositivo higiénico para mascotas, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el dispositivo (1) incorpora un contrapeso (8) para colocarlo sobre el suelo, con la superficie receptora (2) en posición vertical sin apoyarlo o colgarlo en ningún lugar.\n9. Dispositivo higiénico para mascotas, según la reivindicación 8, caracterizado porque el dispositivo (1) es de base circular y presenta con un poste central (1a) cuya superficie lateral determina la superficie receptora (2) de excrementos, quedando a su alrededor el depósito (3) en que se recogen los excrementos.\n10. Dispositivo higiénico para mascotas, según la reivindicación 9, caracterizado porque el poste central (1a) es un contrapeso (8).\n11. Dispositivo higiénico para mascotas, según la reivindicación 10, caracterizado porque presenta una forma circular y la superficie superior del mismo constituye la superficie receptora (2) de excrementos, estando inclinada hacia su centro, constituyendo, a la vez el depósito (3) para albergar dichos excrementos.\n12. Dispositivo higiénico para mascotas, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque comprende un asa (9) de manejo, para facilitar su transporte y para colocarlo sin necesidad de agacharse.\n13. Dispositivo higiénico para mascotas, según la reivindicación 12, caracterizado porque el asa (9) es plegable.\n14. Dispositivo higiénico para mascotas, según la reivindicación 12 ó 13, caracterizado porque el asa (9) es extensible.\n15. Dispositivo higiénico para mascotas, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado porque es de carácter desechable.\n16. Dispositivo higiénico para mascotas, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, caracterizado porque está fabricado de un material biodegradable.\n17. Dispositivo higiénico para mascotas, según cualquiera de la reivindicación 1 a 16, caracterizado porque se encuentra dispuesto dentro de una bolsa (10), cuyos laterales, en una posición previa a su uso, están doblados en el perímetro de la superficie receptora (2) y depósito (3) de tal manera que, una vez usado, el usuario pueda desplegarla, cerrarla y tirar el conjunto.\n18. Dispositivo higiénico para mascotas, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado porque es de carácter reutilizable.\n19. Dispositivo higiénico para mascotas, según la reivindicación 18, caracterizado porque está fabricado de material lavable.\n20. Dispositivo higiénico para mascotas, según cualquiera de la reivindicación 1 a 19, caracterizado porque es susceptible de utilizarse incorporando un consumible de papel desechable (11) sobre la superficie receptora (2) de excrementos y el depósito (3).\n21. Dispositivo higiénico para mascotas, según la reivindicación 1, caracterizado porque la base inferior del cuerpo (1) del mismo presenta unos topes antideslizantes (12).\nTipo: Modelo de Utilidad. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: U201731356.\nPDF original: ES-1208537_U.pdf


Anuncian huelga de trabajadores del RENIEC antes de elecciones - Entrevistas ADN - Podcast | RPP Player\nGalarreta afirma que el 2019 se frustró acuerdo para evitar confrontaciones política y disolución del Congreso\nEl secretario general de Fuerza Popular, relató que antes de la disolución del Parlamento anterior, conversó con el entonces jefe del Gabinete, Salvador del Solar, para evitar nuevas crisis, precisando las condiciones para solicitar la vacancia presidencial por incapacidad moral y los votos de confianza al gabinete.\nHospitales ya cuentan con camas UCI disponibles al cumplirse seis meses del inicio de la emergencia\nJesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, dijo a RPP que también bajó la ocupación de camas de hospitalización y en las salas de emergencias.\nVirgilio Hurtado: selección de candidatos será más estricta con prohibición de postular a personas condenadas por delitos dolosos\nEn la cobertura especial de RPP, "El poder en tus manos", el abogado especialista en derecho electoral Virgilio Hurtado, dijo que la reforma constitucional requiere que el Poder Judicial entregue al Jurado Nacional de Elecciones un registro actualizado de las personas sentenciadas por delito doloso.\nEconomista Elmer Cuba: es el peor momento para una crisis política o un eventual cambio de la ministra de Economía\nEl socio de la consultora Macroconsult dijo que la economía ha dejado de mejorar en septiembre, a la espera del inicio de la fase 4 de reactivación de las actividades productivas.\nProcurador: el Congreso hace mal uso de la causal de incapacidad moral permanente para vacancia presidencial\nLuis Alberto Huerta, quien presentó la demanda competencia del Gobierno, dijo esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie en los próximos días sobre la medida cautelar, que busca suspender el proceso de moción de vacancia.\nDefensor del Pueblo: Congreso debe "desmontar" moción de vacancia presidencial\nWalter Gutiérrez ratificó que la moción de vacancia presidencial está fuera del marco constitucional y advirtió que la argumentación de incapacidad moral permanente ha sido utilizada de manera muy acelerada.\nJefe del Gabinete: se pretende romper el orden constitucional\nWalter Martos expresó a través de RPP que se cometería un golpe de estado si el Congreso aprueba la vacancia presidencial.\nAlcalde de Lima: se realizan todos los esfuerzos para restablecer rutas alimentadoras del Metropolitano.\nJorge Muñoz dijo que se requieren diferentes procedimientos para pagar el subsidio a los concesionarios del sistema de transportes. Entre tanto, Leonie Roca Voto Bernales, presidente de AFIN, gremio que reúne a los concesionarios de diferentes servicios públicos, justificó la suspensión de las rutas alimentadoras: "¿qué le pedimos a los choferes, que trabajen gratis?", argumentó.\nRagi Burhum: inmunidad de grupo explicaría reducción de mortalidad por la COVID-19\nEl científico en computación señaló que cambios importantes en los comportamientos y en la movilización de las personas podrían originar un incremento de casos.\nUniversidades San Marcos y Cayetano Heredia comienzan ensayo de posibles vacunas chinas contra el nuevo coronavirus\nEl médico Germán Málaga, profesor principal de la Universidad Cayetano Heredia, dijo que conocer la efectividad de las posibles vacunas requerirá al menos seis meses.\nEduardo Gotuzzo: no hay tratamiento preventivo contra el nuevo coronavirus\nEl médico infectólogo invocó a la población evitar la automedicación por los riesgos para la salud.\nProyecto de ley a favor de trabajadoras del hogar requerirá una amplia fiscalización\nLa abogada especialista en derecho laboral, Lidia Vílchez, dijo que los altos niveles de informalidad en el Perú llevarían a que se incumpla la iniciativa aprobada por el pleno del Congreso.\nPresidenta de CONCYTECT: el Perú toma las medidas para asegurar que se cuenten con las vacunas contra el nuevo coronavirus\nFabiola León-Velarde, quien integra la Comisión multisectorial para evaluar la adquisición de vacunas contra la COVID-19, explicó a RPP que se estudian los efectos más importantes en los actuales ensayos, lo que implica la formación de más anticuerpos contra el virus en las personas inmunizadas.\nLuis Benavente: desface en el número de muertes confirmadas por la COVID-19 todavía es muy grande\nEl director de la consultora Vox Populi dijo que el Gobierno Central no explica las razones de 42 mil muertes durante la pandemia.\nEpidemiólogo César Cárcamo: Iquitos habría llega a la inmunidad de grupo\nEl médico integrante del Grupo Prospectiva del Ministerio de Salud precisó que, en el resto del país, el porcentaje de contagiados es bajo, por eso se deben mantener las medidas de prevención a nivel nacional.\nConfiep propone modificaciones en materia laboral que considera necesarias para reactivar economía\nGermán Lora, miembro del comité regulatorio laboral de la CONFIEP, dijo que una de las propuestas es permitir los incrementos salariales sin que impliquen aumentos en los beneficios laborales.\nJefe de la ONPE: elecciones generales se realizarán el 11 de abril de 2021, sí o sí\nPiero Corvetto adelantó a través de RPP la estrategia que prepara la Oficina Nacional de Procesos Electorales para el día de los comicios.\nJefe de la ONP: si aportantes retiran fondos, será difícil una reforma del sistema nacional de pensiones\nVíctor Hugo Montoya, advirtió los riesgos del proyecto aprobado por el Congreso para la devolución de aportes y defendió la iniciativa del Gobierno para reformar el sistema nacional de pensiones, al señalar que garantizará que los trabajadores tengan un ingreso cuando se jubilen.\nEspecialista en derecho electoral respalda pago a miembros de mesa\nEn la cobertura especial de RPP El poder en tus manos, José Tello explicó que la mayor parte de la población tiene trabajo informal y solo otorgar un día laborar libre no los beneficia.\nRagi Burhum: todavía no estamos en la fase final de la pandemia del nuevo coronavirus\nEl científico computacional dijo que la pandemia todavía se prolongará al menos seis meses, hasta la eventual llegada de la vacuna.\nGRUPORPP, con el compromiso de ONG Plan International, inicia tercera edición de campaña Mujeres de Cambio\nDaniel Titinger, director periodístico de RPP, detalló que la campaña se enfocará en los aspectos laborales, el hogar y el acceso a la salud. Entre tanto, Veronique Henry, directora en el Perú de la ong Plan International, dijo que el confinamiento por la pandemia ha agravado los estereotipos que relegan a las mujeres.\nAsesor de la Policía: Puerta de discoteca donde murieron 13 personas no estuvo cerrada sino junta\nEl general Máximo Ramírez sostuvo que los agentes nunca mintieron cuando afirmaron que estuvo abierta una de las hojas de puerta de la discoteca Thomas Restobar, en la que un intento de evadir la operación policial dejó 13 fallecidos.\nVicente Zeballos: designación como representante en la OEA es potestad del presidente de la República\nEl exjefe del Gabinete defiende su designación en reemplazo de un embajador del servicio diplomático. Además opinó que elección de los miembros del Tribunal Constitucional debe postergarse hasta el próximo Congreso.\nDefensor del Pueblo: inexorablemente proyecto de devolución de aportes será declarado inconstitucional\nWalter Gutiérrez dijo que la ley no sería aplicada, así el Congreso insista en su aprobación, por los plazos que requiere y si antes el Tribunal Constitucional emite su decisión.\nFranco Olcese: reducción de la cifra de muertes diarias por la COVID-19 se originaría por transcurso natural de enfermedad\nEl investigador dijo que la inamovilidad total los domingos no explica la disminución en el número diario de decesos.\nCarlos Meléndez: estamos en un "campo de disputa" previo a las elecciones de 2021\nEn el marco de la cobertura especial "El poder en tus manos", de RPP, el politólogo dijo que el presidente Martín Vizcarra representa el populismo de centro.\nDecano del Colegio Médico: la percepción es que el coronavirus nos ha ganado\nMiguel Palacios Celi señaló que demandas de la Federación Médica Peruana son justas porque el Gobierno Central no cumple con el pago al personal contratado ni la entrega de los bonos.\nUniversidades San Marcos y Cayetano Heredia se preparan para ensayo de vacuna contra el nuevo coronavirus\nLa inscripción de los voluntarios para el ensayo de vacuna china en Perú se realizará a través de una plataforma virtual, adelantó el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Orestes Cachay.\nSegunda entrega del bono a hogares vulnerables se realizaría a más tardar la quincena de setiembre\nLa pobreza en el país habría crecido hasta en diez por ciento, estimó Patricia Donayre, ministra de Desarrollo e Inclusión Social.\nPolicía explica cómo ocurrió la tragedia en discoteca de Los Olivos\nLos agentes que intervinieron la discoteca "Thomas Restobar" no utilizaron gases lacrimógenos, reiteró el general Jorge Luis Cayas Medina, jefe de la Región Policial Lima.\n"Tengo responsabilidad emocional", sostiene alcalde de Los Olivos tras muerte de 13 personas en fiesta\nFelipe Castillo, justificó que su municipalidad no haya detectado la fiesta en el local "Thomas Restobar" con el argumento de que "así son las fiestas clandestinas".\nRepresentante de la OMS: ahora tenemos propuestas de vacunas\nRubén Mayorga dijo a RPP que todavía no hay evidencias muy clara de que las posibles vacunas vayan a funcionar.\nCinco regiones ya no tienen camas UCI disponibles, alerta Defensoría del Pueblo\nLas sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional solo tienen camas UCI disponibles en Lima y Callao, detalló Alicia Abanto, adjunta para la administración estatal de la Defensoría del Pueblo.\nComisión de Constitución presentará predictamen sobre financiamiento de partidos\nEn el marco de la cobertura especial "El poder en tu manos" de RPP, el legislador Omar Chehade, presidente de la comisión de Constitución, detalló que proponen un control concurrente.\nEn noviembre comenzaría construcción de establecimientos de salud y educación en zonas damnificadas por el Niño Costero de 2017\nAmalia Moreno, directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios dijo en la secuencia "Juntos reactivamos al Perú" que las obras estarían concluidas en julio del próximo año.\nAsesor del MINSA: el Perú espera distribución equitativa de vacuna contra el nuevo coronavirus\nCarlos Castillo, asesor de inmunizaciones del Ministerio de Salud, precisó que la distribución mediante Covax Facility abarcará a una parte de la población del país.\nEste mes no se entregará segundo bono prometido por Vizcarra\nAlfredo Calle, gerente de operaciones del Banco de la Nación, dijo que actualmente sus agencias solo entregan el primer bono a los hogares que todavía no cobran.\nDefensor del Pueblo denuncia falta de transparencia en información frente a la pandemia\nWalter Gutiérrez señaló como ejemplo la falta de información desde el Gobierno sobre la capacidad de provisión de oxígeno para los pacientes.\nFederación Médica Peruana precisa que paro no afectará atención a pacientes con la COVID-19\nEl dirigente del gremio médico, Godofredo Talavera, señaló que exigen al Gobierno un mejor presupuesto para el sector salud.\nPercy Medina: es posible realizar elecciones primarias para comicios del 2021\nEn el marco de la cobertura especial El Poder en tus manos, de RPP, el jefe de la misión de la organización Idea Internacional dijo que las agrupaciones políticas pueden organizar sus comicios primarios mediante voto electrónico no presencial.\nAumentan casos graves de niños y niñas con la COVID-19\nEl médico Franklin Mendoza Torres, coordinador de UCI Pediátrica-COVID del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, dijo que los padres también se contagiaron del nuevo coronavirus en la mayoría de casos.\nMinistro de Defensa: este fin de semana vamos a ser muy duros en el cumplimiento de las normas\nJorge Chávez Cresta informó que los militares y policías realizarán patrullajes para detectar si la población participa en reuniones sociales y otras actividades prohibidas por el Gobierno.\nContagios del nuevo coronavirus aumentan de manera exponencial, alerta jefe del Comando COVID-19 de la región\nGustavo Rondón Fudinaga dijo que se ha formado un frente con diferentes instituciones para enfrentar la pandemia.\nPsicólogo Yamamoto advierte que estrategia de restricciones no funcionó antes\nEl psicólogo social Jorge Yamamoto propuso una estrategia de prevención, convirtiendo la pandemia del nuevo coronavirus en un reto, en vez de una amenaza.\nZulema Tomás: los jóvenes llevan el nuevo coronavirus a sus casas\nLa médico Zulema Tomás, comisionada del Ministerio de Salud en Moquegua, dijo que los adultos mayores se contagian a través de los niños y adolescentes.


USB 3.0: Western Digital My Book Essential de 3 TB - Tecnología 21\nUSB 3.0: Western Digital My Book Essential de 3 TB\nWestern Digital, la firma sinónimo de discos duros de calidad, nos presenta un nuevo producto, que encaja perfectamente con las necesidades de quienes usan mucho espacio y quieren las cosas lo más rápido posible. Calidad, velocidad y capacidad nos trae la nueva Western Digital My Book Essential de 3 TB, la cual incorpora USB 3.0, […].\nAntonio Paredes / 06.10.2010 / 12:31 pm\nOtra novedad que nos enteramos es que Western Digital actualizó a las unidades Passport, portándolas también de la característica USB 3.0. La versión estándar y la versión My Passport Essential y My Passport Essential SE. Aunque estos últimos no tienen la capacidad de 3 TB.\nSabemos que estos productos ya se están comercializando en España, el precio por el disco duro de 3 TB es de 300 euros, aunque otras versiones de 1 y 2 TB pueden costar desde 140 euros.\nMuy bien por Western Digital, esperamos por la respuesta de sus competidores.\nSamsung Apps en más de 100 países →\nEstás viendo: “USB 3.0: Western Digital My Book Essential de 3 TB”


Los padres de la pelea en el partido de fútbol infantil pedirán perdón | Baleares Home | EL MUNDO\nLAS CONSECUENCIAS DE LA TANGANA ENTRE EL ALARÓ Y EL COLLERENSE\nLos padres de la pelea en el partido de fútbol infantil pedirán perdón\nBatalla campal entre padres en un partido de Infantiles en el Municipal de Alaró\nLa pelea de padres en el partido de fútbol de Alaró acaba en la Fiscalía\nSe espera que Alaró y Collerense emitan esta tarde un comunicado conjunto entre los clubes y los protagonistas de la reyerta\nAlaró y Collerense tienen previsto emitir esta tarde un comunicado conjunto en el que los implicados en la reyerta del pasado domingo pedirán públicamente perdón por su comportamiento. La idea, además, es promover un encuentro en el que los dos equipos se den la mano en el centro del campo y los padres hagan lo mismo en las gradas.\nEl Alaró tenía tomada ayer una decisión en este sentido, pero ha ofrecido al Collerense hacerlo de manera conjunta, y parece que el equipo de Palma también está dispuesto. De este modo, todo hace indicar que el comunicado se hará público esta misma tarde por parte de ambos clubes.\nSerá el primer paso que den en este sentido los implicados en la batalla campal que tuvo lugar el pasado domingo en Alaró en el transcurso del partido entre los equipos infantiles del propio Alaró y del Collerense y que, grabada por un aficionado, ha dado la vuelta al mundo causando un enorme revuelo mediático que ha alcanzado incluso los principales medios audiovisuales del país.\nEn cualquier caso, los sucesos han provocado reacciones inmediatas, y los árbitros de fútbol base de Baleares detendrán los partidos en el minuto tres para llevar a cabo un minuto de silencio como protesta por la pelea de padres ocurrida en Alaró durante la última jornada, tal como acordó la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB).\nSegún quieren remarcar con esta iniciativa pretenden llevar a cabo una reflexión conjunta en todos los terrenos de juego, para que los espectadores entiendan que no se pueden repetir las escenas vividas durante el Alaró-Collerense de Segunda Infantil.\nCabe destacar que la FFIB también ha acordado como medida cautelar, clausurar los campos de fútbol del Alaró y el Collerense, además de imponer diferentes sanciones a tres personas implicadas. Además, ha sido nombrado un instructor, que en un plazo aproximado de dos semanas propondrá al Comité de Competición, presidido por el abogado Miquel Ballester, las sanciones definitivas que deben aplicarse tanto a los clubes como a los implicados.\nEn cuanto a los padres que participaron en la pelea, y que han sido identificados a través del vídeo por la Guardia Civil, ocho de ellos ya han prestado declaración y se esperan severas sanciones económicas, aunque en cualquiera de los casos lo sucedido sólo puede ser tipificado legalmente como una falta leve.\nUno de los padres implicados en la pelea de Alaró del pasado domingo mientras se disputada un partido de la categoría infantil ha asegurado que el fútbol «nunca tendría que se algo que cause un trauma a los niños».\nEn declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, el padre de un niño que jugaba en el Collerense definió ese día como «el más duro» de su vida. «No queremos que esto vuelva a ocurrir en un campo de fútbol».\n«Al campo hay que ir a disfrutar de los hijos. No merece la pena pasar por una situación como esta ni se lo deseo a nadie. No hay que buscar quien tuvo la culpa o quien tuvo la razón», declaró.\nEl progenitor, que quiso preservar su identidad durante la entrevista, calificó de «vergonzoso, penoso y doloroso» lo ocurrido en el campo de fútbol del Alaró.\nPreviamente el entrenador del Collerense dijo en la misma emisora que el día de la pelea fue «el peor día» de su vida por todo lo acontecido y que le «avergüenza y entristece».\nPor su parte el presidente del Alaró, Llorenç Guardiola, expresó también la «impotencia» por lo sucedido y explicó que le avergüenza que salga el nombre del club a la luz pública «por unos padres que actúan muy mal».\nBatalla campal entre padres durante un partido de infantiles en Mallorca\nEl padre de la niña Natalia participó en X Factor cuando ya era buscado por torturar y violar a su hija\nLa Audiencia de Lleida confirma la retirada de la patria potestad a los padres de Nadia\nLa Fiscalía pide tres años de cárcel para el padre del 'niño de la maleta'\nLa Federación de Fútbol quiere un registro de violentos tras la batalla campal de padres\n24/03/2017 12:48 horas\nNo hay nada como que sepas que te van a tocar el bolsillo para pedir perdón, el castigo debería de ser el ejemplar con las sanciones máximas...\n24/03/2017 12:52 horas\nPerdón sí, pero después , prohibida la entrada en ese campo, a no ser un campo de patatas. Que espabilen, y pidan perdón a sus hijos por ser zeneques.-\nVolver a la noticia 'Los padres de la pelea en el partido de fútbol infantil pedirán perdón'\n24/03/2017 13:03 horas\nPodía haber llegado a peor...un navajazo o una caída mala. Hay que pensar antes de actuar y no llevarse por los impulsos.


PressReader - Conde Nast Traveler (Spain): 2017-05-23 - Panamá surfera\nDurante mucho tiempo Bocas del Toro fue un lugar inhóspito de Panamá en el que se realizaban intercambios comerciales con indígenas, tal y como hizo Cristobal Colón para abastecerse en su último viaje... Hasta que llegaron Kelly Slater y los surferos con\nConde Nast Traveler (Spain) - 2017-05-23 - SUMARIO - TEXTO: MARÍA SEJAS / FOTOS: MARÍA Y DANIEL BALDA\nLa visita en 2015 de Kelly Slater, el campeón mundial e icono del surf, marcó un antes y un después para los habitantes de este archipiélago panameño. Sus playas vírgenes de difícil acceso hoy son veneradas por los mejores surfistas del planeta.\nFue la visita en enero de 2015 del surfista Kelly Slater, 11 veces campeón del mundo, y del hawaiano Sunny Garcia, ganador del título en el año 2000, lo que puso a Bocas del Toro en el mapa del surf”, me comenta mi amigo Paki Galé, instalado en este archipiélago panameño desde 1996. Entonces apenas llegaban tres aviones semanales, las islas eran vírgenes, casi nadie surfeaba y el acceso a las playas discurría por senderos plagados de baches. Una imagen que dista del actual ambiente surfero internacional con jóvenes franceses, españoles, australianos, americanos, alemanes... en bicicleta, quad o con sus tablas bajo el brazo en busca de olas. Hoy el propietario de Paki Point Beach Club, el primer chiringuito de playa de Bocas, todavía recuerda con cariño épocas pasadas: “Éramos pocos surfers a finales de los 90. Dos o tres panameños, nosotros de Argentina y un par de ‘gringos’ de Florida. En el 2000 se fue pasando de boca en boca como un destino exótico y oculto, con una calidad de olas world class inusual en el Caribe. Luego llegaron estrellas como Felipe Toledo, Josh Kerr, Taj Burrow y Mick Fanning”.\nNo es casualidad que Paki nos haya invitado a su casa ni que hayamos escogido Bocas del Toro como lugar de vacaciones. Mi pareja, Daniel, fue surfista profesional hasta que, a finales de los 80, cambió la tabla por la cámara y comenzó su carrera como fotógrafo de surf. Así nos conocimos y así recorrimos medio mundo. Por circunstancias de la vida, durante años nos habíamos alejado del surf –nunca del mar–, pero el instinto es fuerte y, cuando nos hablaron de un paraíso caribeño de clima tropical, playas solitarias y olas perfectas, no quisimos perder la oportunidad de conocerlo y de volver a cabalgar sobre la tabla.\nAterrizamos en Colón, con sus 61 km² la isla más grande del archipiélago, un día lluvioso. Desde la ventanilla percibimos su espesa vegetación en contraste con el azul turquesa y la espuma blanca del mar, espuma que anuncia el buen estado de las olas. A pesar de ser la isla más concurrida y poblada, Colón tiene un ambiente tranquilo y el encanto característico del Caribe. Aunque descoloridas por el paso del tiempo, conserva las antiguas casas de madera construidas por la United Fruit Company para sus trabajadores y no hay macrocomplejos ni cadenas hoteleras. La gran mayoría de los alojamientos son hotelitos, casas de huéspedes y albergues. En la isla sólo hay dos carreteras: una de unos 17 kilómetros que la atraviesa por el interior pasando por una densa reserva natural hasta Bocas del Drago, en el extremo norte, y otra que recorre parte de su costa este y que deja de ser de asfalto para convertirse en un camino de arena, baches y piedras. Una yincana que cobra sentido cuando aparecemos en medio de un litoral salvaje en el que la frondosa selva y las mejores olas de la isla no esconden su energía y bravura. Hay árboles centenarios, bambú, orquídeas, flores de aves del paraíso, plantas de jengibre y cocoteros. El canto de los pájaros y los aullidos de los monos, junto con el rugir del mar, compondrán la banda sonora que nos acompañe durante todo el viaje.\nEstamos frente a Paunch Beach, una playa casi sin arena con una línea de cocoteros entre el camino y el mar. A este point break suelen venir los principiantes. Es un lugar bastante sencillo para coger habilidad, sin embargo no hay que confiarse ni a la entrada ni a la salida: el fondo es de coral, un arrecife puntiagudo en el que es necesario llevar botas y donde es preciso observar e imitar a aquellos surfistas que conocen el terreno.\nHoy coincide que las olas son poderosas, por lo que sólo siete expertos se han animado a entrar. Daniel salta emocionado al agua, cargado con su equipo fotográfico. Al momento capta su atención una paue\nreja que destaca por su destreza y estilo. Son Théa Mouysset y Boris Romann, dos franceses de Hossegor acostumbrados a las olas grandes. Instructores en la escuela de surf UCPA Port d’Albret, cuando no están en territorio húmedo se dedican a la realización de vídeos y cortometrajes. Su atractivo también delata su trabajo esporádico como modelos. Acostumbrados a las gélidas aguas del golfo de Vizcaya –siempre equipados con neoprenos de cuerpo entero, botas y guantes–, para ellos, Bocas es el paraíso. Cada año, desde Semana Santa hasta finales de septiembre, trabajan en la costa francesa, luego cogen sus tablas, un pequeño petate y parten a la aventura durante tres meses en busca de sol y aguas cálidas. En esta ocasión, llevaban un mes entero recorriendo Nicaragua cogiendo buenas olas, pero en cuanto oyeron hablar de Bocas del Toro no se lo pensaron dos veces y vinieron a pasar aquí los meses restantes. Entablamos amistad al momento y nos confiesan que la elección no ha podido ser más acertada. Están encantados, sólo van al pueblo de vez en cuando a comprar comida, el resto de su día transcurre en la playa. Se acuestan a las ocho de la tarde y se levantan a las siete de la mañana para disfrutar al máximo del surf.\nEn este pedacito de Panamá las mejores olas llegan muy temprano, con los primeros rayos de sol. Aproximadamente a las 11 de la mañana comienza a levantarse el viento del norte y, aunque se puede seguir cogiendo olas, el mar se desordena. A media tarde, este amaina y se vuelven a formar bien las ondas. Con el transcurrir de los días vamos comprobando que lo que nos habían contado sobre el lugar era cierto: el swell (el efecto mar de fondo) tiene bastante consistencia, es potente, y el tamaño de las olas oscila entre el metro y medio y los tres metros de altura. Cifras impresionantes para tratarse del mar Caribe.\nMuy cerca está Dumpers Beach, cuyo nombre responde a una ola que rompe frente a un antiguo vertedero que, por suerte, ordenó limpiar uno de los últimos ministros de turismo panameños. Entrar o salir del agua es complicado, así que lo mejor es localizar a algún lugareño que te indique la forma más rápida y segura de hacerlo. No hay que dejarse intimidar por su aparente falta de simpatía o su actitud territorial, quizás se deba a la reciente llegada en masa de surfistas de todo el mundo: en temporada alta, entre diciembre y marzo, más de un millar; algunos menos en la aún desconocida temporada de olas de junio y julio. Aun así, en la isla hay tantos point break que todavía no es necesario luchar por las olas.\nDumpers presume de excelentes olas, por lo que enseguida se convierte en el lugar preferido de Daniel para hacer fotos. También para subirse a la tabla. Mientras atravesamos unos tubos perfectamente dibujados, conocemos por casualidad a Alberto Reimunde Veira, un coruñés profesor de surf en La Vieja Escuela de la playa de Oleiros, que se encuentra de viaje con un grupo de amigos y que está disfrutando al máximo el tiempo que le queda sobre estas olas tropicales antes de regresar al frío de Galicia.\nNo ha parado de llover durante varios días, especialmente por las noches y en forma de gruesa cortina de agua, lo que permite a estas tierras mantener su jungla. Hoy, en cambio, amanece soleado y, como es fin de semana, decidimos pasar el día con los hijos de Paki, dos grandes promesas del surf. Teo, con 10 años, tiene un gran potencial y muy buen estilo. Su destreza le hace destacar no sólo en Panamá, sino en toda la región. Es campeón nacional en su categoría y ganó medalla de bronce en la competición centroamericana de Costa Rica 2016, en la categoría de exhibición sub 14. Con 12 años, Kai, su hermano mayor, ha participado ya en dos mundiales: el Oceanside de California en 2015 y el Vissla ISA World Junior Surfing Championship 2016, celebrado en las Azores. Dicen de él que es una joven promesa a nivel internacional. También es campeón nacional en su categoría y fue medalla de plata en la sub 14 de los Centroamérica Surfing Games del año pasado. Con sus cortas edades, además de en el Caribe, ya han surfeado en Bali, Tahití, Portugal y Hawái.\nDecidimos ir a Bluff Beach, a unos 10 kilómetros del pueblo. Debido a las lluvias, el agua cruza y se desborda sobre el camino, por lo que debemos avanzar muy despacio. Esto resulta ser una suerte, ya que nos permite atender a un paisaje increíble: la selva cerrada a ambos lados y monos aulladores que no dejan de demostrar su poderío. Cuando llega-\nmos a los cinco kilómetros de playa virgen de arena dorada y densos cocoteros que es Bluff, el mar nos recibe enérgico, rompiendo en varias secciones. En esta época del año está permitido surfear en la zona, pero fuera de temporada, entre finales de marzo y septiembre, el entorno se protege para que cuatro especies de tortugas marinas puedan desovar con tranquilidad en la orilla.\nAntes de entrar al agua, Daniel conversa con los chicos para acordar cómo van a trabajar juntos. Debe haber complicidad entre ellos para lograr buenas tomas. En el mar, ambos se mueven con una envidiable destreza natural. Comparten olas con el equipo profesional de una conocida marca deportiva al que están filmando para una película. Los tubos rápidos que rompen casi directamente en la playa resultan más adecuados para la agilidad de Teo y Kai. Desde la arena disfruto viendo el espectáculo como si de una competición oficial se tratara.\nMás tarde comienza a levantarse el viento, así que nos vamos a pasar la tarde a Tiger Tail, un punto más resguardado del litoral en el que se encuentra Paki Point Beach Club, hasta hace poco el único lugar de encuentro a las afueras del pueblo para tomar algo y comer ricos pescados del día y sándwiches.\nEn Bocas del Toro el surf se disfruta en estado puro. Y, aunque realmente no necesitamos nada más, cuando baja la intensidad de las olas aprovechamos para sumergirnos con tranquilidad en las cálidas aguas y nadar eternamente. También nos dedicamos a caminar por los senderos de la selva, entre árboles gigantescos, lianas y helechos. Es relativamente fácil ver perezosos, ranas rojas, monos carablanca e iguanas. Las jornadas en seco son perfectas para cruzar la isla, visitar Boca del Drago y así vivir una auténtica experiencia caribeña. Otra opción es quedarse recorriendo el centro de Bocas, una ciudad descuidada que con un poco de cariño sería preciosa. Por las mañanas, la capital de isla Colón se mueve al ritmo cotidiano de las compras; las tardes son para pasear y visitar las tiendas de surf y ropa, los puestos de artesanía indígena y para reservar las excursiones del día siguiente. Hay bares y restaurantes con excelentes vistas del atardecer sobre el mar y del ir y venir de los taxis acuáticos, lanchas y canoas.\nAunque despoblada y un poco descuidada, Colón ha vivido en los últimos cinco años un aumento exponencial de los precios de las propiedades. Ya se empiezan a ver pequeños proyectos turísticos en zonas hasta hace poco salvajes y, en un futuro cercano, será una realidad la ampliación del aeropuerto para recibir aviones de mayor capacidad y vuelos directos desde ciudades como Miami. Por suerte, todavía faltan varios años para esto y durante un tiempo podremos seguir disfrutando –incluso en solitario– de las impresionantes olas de esta singular isla.


Pepe Mel: "No desprecio la Copa, cuanto más lejos lleguemos, mucho mejor" - Estadio deportivo\nPepe Mel: "No desprecio la Copa, cuanto más lejos lleguemos, mucho mejor"\n10.01.2020 | 14:42\nPepe Mel: ´No desprecio la Copa, cuanto más lejos lleguemos, mucho mejor´\nLas Palmas de Gran Canaria, 10 ene (EFE).- El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, ha manifestado este viernes que no desprecia la Copa del Rey, antes de medirse este sábado al Club Deportivo Badajoz en el estadio Nuevo Vivero, y que cuanto más avance su equipo en esta competición será "mucho mejor".\nEl técnico madrileño entiende que debe utilizar a toda su plantilla y recuerda que el tiempo acaba demostrando "que necesitas a todos los jugadores", además de mantener "enchufado" al equipo en otra competición, y porque siempre prefiere mirar "lo inmediato", pese a que el martes le espera el Real Zaragoza en al Estadio de Gran Canaria, en la competición liguera.\n"Para mí, la Copa es importante, cuanto más alto lleguemos y más tiempo estemos en la competición, mucho mejor, todo son aspectos positivos, para los jugadores y para el club. He llegado a semifinales con un equipo de Segunda, así que no desprecio nada", ha recordado.\nDel rival de este sábado, el CD Badajoz, Mel ha dicho que está jugando "a un gran nivel en casa" y sacando "muy buenos resultados", porque "se maneja bien en un campo grande", imprimiendo un "alto ritmo, de muchas transiciones" al que tendrán que adaptarse para no "sufrir" ni tener que "correr mucho".\nMel ha añadido que el partido en tierras extremeñas es el ideal para que el argentino Fede Varela disponga de "muchos minutos" -probablemente como titular-, después de hacerlo "francamente bien" en su estreno liguero, la semana pasada en Fuenlabrada.\nEn esa misma situación ha incluido a su compatriota Sergio Araujo, pues necesita competir después de un largo periodo de inactividad.\nAdemás, de Araujo ha confirmado que "no va a salir" de la plantilla en este mercado de enero, porque sería "absurdo" y "debilitar" al equipo ante la ausencia del colombiano Juanjo Narváez -será operado este sábado- y la baja médica aún del delantero Rubén Castro, aunque esté próximo a reaparecer.\nMel también descarta la marcha del guardameta valenciano Josep Martínez, internacional sub'21, porque el vasco Raúl Fernández "aún no está para competir, no tiene el alta, necesita un proceso".\nSin embargo, preguntado por el tinerfeño Maikel Mesa, el entrenador del equipo amarillo ha dejado un mensaje más ambiguo: "El mercado está abierto para todos. Maikel Mesa jugó en Fuenlabrada y está en la lista para Badajoz, no tengo nada más que decir".


Cmp Carbonium Print Sweat Stretch es un artículo perfecto para esqui. Tiene unas dimensiones de xx cm. en su caja original y un peso de kg.. Completa tu compra con otros productos relacionados de Forros polares y disfruta de tu jornada de deporte. Algunos de nuestros artículos de Ropa mujer tienen aplicada una promoción especial. ¡Encuéntralos en snowinn!