EUR-Lex - 32004L0113 - DA\nEUT L 373af 21.12.2004, s. 37–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)\nEUT L 153M af 7.6.2006, s. 294–300 (MT)\nbulgarsk specialudgave: kapitel 05 bind 07 s. 135 - 141\nrumænsk specialudgave: kapitel 05 bind 07 s. 135 - 141\nSpecialudgave på kroatisk kapitel 05 bind 001 s. 101 - 107\ndokumentets dato: 13/12/2004\nikrafttrædelsesdato: 21/12/2004; ikrafttrædelse off.gørelsesdato\ngennemførelsesdato: 21/12/2007; senest se art 17\ntilnærmelse af lovgivningerne, sociale bestemmelser, ikke-forskelsbehandling\nforslag Kommissionen; KOM 2003/0657 endel\nsamrådsprocedure udtalelse Europa-Parlamentet; afgivet den 30/03/2004\nudtalelse Det Økonomiske og Sociale Udvalg; EFT C 241/2004 P 44\nudtalelse Regionsudvalget; EFT C 121/2004 P 27\nberigtiget af 32004L0113R(01) berigtiget af 32004L0113R(02) berigtiget af 32004L0113R(03) Domme:\ntraktatbrudssag 62009CA0186 artikel 5 P2 Fortolket ved 62009CA0236 traktatbrudssag 62009CA0326 traktatbrudssag 62009CJ0186 A05P2 Eklæret ugyldig ved 62009CJ0236 traktatbrudssag 62009CJ0326 påstand om, at der fastslås et traktatbrud, nedlagt af 62009CN0015 påstand om, at der fastslås et traktatbrud, nedlagt af 62009CN0044 påstand om, at der fastslås et traktatbrud, nedlagt af 62009CN0186 artikel 5.2 anmodning om fortolkning fremsat af 62009CN0236 påstand om, at der fastslås et traktatbrud, nedlagt af 62009CN0326 artikel 17 påstand om, at der fastslås et traktatbrud, nedlagt af 62009CN0328 anmodning om fortolkning fremsat af 62013CN0318 Vis de nationale gennemførelsesforanstaltninger\n(1) I henhold til EU-traktatens artikel 6 bygger Den Europæiske Union på principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet, der alle er principper, som medlemsstaterne har til fælles, og den respekterer de grundlæggende rettigheder som generelle principper for fællesskabsretten, således som de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og således som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner.\n(2) Alle menneskers ret til lighed for loven og beskyttelse mod forskelsbehandling er en universel ret, der anerkendes i verdenserklæringen om menneskerettigheder, De Forenede Nationers konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination og De Forenede Nationers konventioner om borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som alle medlemsstaterne har tiltrådt.\n(3) Når man forbyder forskelsbehandling, er det vigtigt at overholde andre grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder beskyttelse af privat- og familielivet og transaktioner i den forbindelse samt religionsfrihed.\n(5) Det fremgår af artikel 2 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, at fremme af ligestilling er en af Fællesskabets væsentlige opgaver. Ligeledes kræves det i artikel 3, stk. 2, i traktaten, at Fællesskabet tilstræber at afskaffe uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder på alle indsatsområder.\n(6) Kommissionen bebudede i sin meddelelse om den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, at den havde til hensigt at forelægge et forslag til direktiv om forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet. Et sådant forslag er helt i overensstemmelse med Rådets beslutning 2001/51/EF af 20. december 2000 om et EF-handlingsprogram vedrørende fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005) , der dækker alle fællesskabspolitikkerne og har til formål at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder ved at tilpasse disse politikker og gennemføre konkrete tiltag for at forbedre mænds og kvinders stilling i samfundet.\n(7) Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde i Nice den 7. og 9. december 2000 Kommissionen til at styrke ligestillingsrelaterede rettigheder ved at vedtage et forslag til direktiv om fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder på andre områder end beskæftigelse og arbejdsliv.\n(8) Fællesskabet har vedtaget en række juridiske instrumenter til at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af køn. Disse instrumenter har vist, at lovgivning kan bruges til at bekæmpe forskelsbehandling.\n(9) Forskelsbehandling på grund af køn, herunder chikane og sexchikane, finder også sted uden for arbejdsmarkedet. Den form for forskelsbehandling kan være lige så skadelig og udgøre en hindring for en fuldstændig og vellykket integration af mænd og kvinder i det økonomiske og sociale liv.\n(10) Sådanne problemer er særlig tydelige med hensyn til adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. Forskelsbehandling på grund af køn på det område bør derfor forebygges og afskaffes. Som det var tilfældet med Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse , kan dette mål bedre nås ved hjælp af fællesskabslovgivning.\n(11) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. Varer bør forstås som den form for varer, der er omfattet af bestemmelserne om frie varebevægelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. Tjenesteydelser bør forstås som den form for tjenesteydelser, der er omhandlet i artikel 50 i denne traktat.\n(12) Med henblik på at forebygge forskelsbehandling på grund af køn bør direktivet finde anvendelse på både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling. Der foreligger kun direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere end en anden person i en tilsvarende situation. Således vedrører for eksempel forskelle mellem mænd og kvinder i forbindelse med ydelse af sundhedspleje, som skyldes de fysiske forskelle mellem mænd og kvinder, ikke tilsvarende situationer og udgør derfor ikke forskelsbehandling.\n(13) Forbuddet mod forskelsbehandling bør gælde for personer, som leverer varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden, og som tilbydes uden for privat- og familielivet og transaktioner i den forbindelse. Det bør ikke gælde for medieindhold og reklame eller for offentlig eller privat undervisning.\n(14) Enhver har frihed til at indgå aftaler, herunder frihed til at vælge en aftalepartner til en given transaktion. En person, der leverer varer eller tjenesteydelser, kan have en række subjektive grunde til at vælge sin aftalepartner. Såfremt valget af aftalepartner ikke skyldes den pågældendes køn, bør dette direktiv ikke berøre friheden til at vælge aftalepartner.\n(15) Der findes allerede en række retsakter om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. Direktivet bør derfor ikke finde anvendelse på dette område. Det samme gælder selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis den er omfattet af eksisterende juridiske instrumenter. Direktivet bør kun finde anvendelse på forsikringer og pensioner, der er private, frivillige og uafhængige af ansættelsesforholdet.\n(16) Forskelsbehandling kan kun accepteres, hvis den er begrundet i et legitimt mål. Et legitimt mål kan for eksempel være beskyttelse af ofre for kønsrelateret vold (i tilfælde såsom oprettelse af centre til beskyttelse forbeholdt det ene køn), hensyn til privatlivets fred og blufærdigheden (i tilfælde såsom indlogering hos en person i en del af denne persons hjem), fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder eller mænds eller kvinders interesser (for eksempel frivillige organisationer, hvor kun det ene køn er repræsenteret), foreningsfrihed (i tilfælde af medlemskab af private klubber, hvor kun det ene køn er repræsenteret) og tilrettelæggelse af sportsaktiviteter (for eksempel sportsbegivenheder, som kun det ene køn har adgang til). Enhver begrænsning bør imidlertid være hensigtsmæssig og nødvendig i overensstemmelse med de kriterier, der kan udledes af EF-Domstolens retspraksis.\n(17) Princippet om ligebehandling i forbindelse med adgang til varer og tjenesteydelser kræver ikke, at der altid skal leveres faciliteter til mænd og kvinder på et fælles grundlag, så længe de ikke leveres på gunstigere betingelser til medlemmer af det ene køn.\n(19) Visse risikokategorier kan variere mellem kønnene. I nogle tilfælde er køn én, men ikke nødvendigvis den eneste afgørende faktor i vurderingen af forsikrede risici. I forbindelse med kontrakter om forsikring af denne type risici kan medlemsstaterne beslutte at tillade undtagelser fra reglen om ikke-kønsrelaterede præmier og ydelser, så længe de kan sikre, at de underliggende aktuarmæssige og statistiske data, som beregningerne er baseret på, er pålidelige, ajourføres regelmæssigt og er tilgængelige for offentligheden. Undtagelser er kun tilladt, hvis den nationale lovgivning ikke allerede har anvendt den ikke-kønsrelaterede regel. Medlemsstaterne bør fem år efter gennemførelsen af dette direktiv undersøge begrundelsen for disse undtagelser på ny under hensyn til de seneste aktuarmæssige og statistiske data og en rapport fra Kommissionen tre år efter datoen for dette direktivs gennemførelse.\n(20) Ringere behandling af kvinder på grund af graviditet og moderskab bør betragtes som en form for direkte forskelsbehandling på grund af køn og bør derfor være forbudt inden for forsikring og lignende finansielle tjenesteydelser. Omkostninger vedrørende risiko for graviditet og moderskab bør derfor ikke kun tillægges personer af det ene køn.\n(21) Personer, som har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn, bør sikres den fornødne retsbeskyttelse. For at sikre en mere effektiv retsbeskyttelse bør også foreninger, organisationer og andre juridiske personer have beføjelse til, efter nærmere bestemmelser fastlagt af medlemsstaterne, enten på vegne af eller til støtte for ethvert offer for forskelsbehandling at indtræde som part i en sag uden at tilsidesætte nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten.\n(22) Reglerne om bevisbyrde bør tilpasses i tilfælde af en sag om forskelsbehandling, der umiddelbart forekommer berettiget, og for at anvende princippet om ligebehandling effektivt bør bevisbyrden overgå til den indklagede, når der foreligger bevis for en sådan forskelsbehandling.\n(23) Effektiv gennemførelse af princippet om ligebehandling kræver, at der også er passende retlig beskyttelse mod viktimisering.\n(24) Med henblik på at fremme princippet om ligebehandling bør medlemsstaterne tilskynde til en dialog med relevante interessenter, som i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og praksis har en legitim interesse i at bidrage til bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser.\n(25) Beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af køn ville blive styrket, hvis der i hver medlemsstat var et eller flere organer med kompetence til at analysere de pågældende problemer, undersøge mulige løsninger og yde ofre konkret bistand. Disse organer kunne være de samme som dem, der på nationalt plan har til opgave at forsvare menneskerettighederne eller beskytte enkeltpersoners rettigheder eller gennemføre princippet om ligebehandling.\n(26) Dette direktiv fastsætter mindstekrav og giver derved medlemsstaterne mulighed for at opretholde eller indføre gunstigere bestemmelser. Gennemførelsen af dette direktiv bør ikke benyttes som begrundelse for at forringe de eksisterende vilkår på dette felt i de enkelte medlemsstater.\n(27) Medlemsstaterne bør fastsætte effektive sanktioner, der står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, og som iværksættes i tilfælde af handlinger, der strider mod forpligtelserne i dette direktiv.\n(28) Målene for dette direktiv, nemlig at sikre et fælles højt niveau for beskyttelse mod forskelsbehandling i alle medlemsstater, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.\n(29) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning  tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem direktivet og gennemførelsesforanstaltningerne —\na) "direkte forskelsbehandling": det forhold at en person på grund af køn behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation\nb) "indirekte forskelsbehandling": en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis, der vil stille personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige\nc) "chikane": en uønsket adfærd i relation til en persons køn med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima\nd) "sexchikane": enhver uønsket form for adfærd med seksuelle undertoner, verbal, ikke-verbal eller fysisk, med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.\na) give ofre for forskelsbehandling uvildig bistand til at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder, jf. artikel 8, stk. 3\nb) foretage uvildige undersøgelser af forskelsbehandling\nc) offentliggøre uvildige rapporter og fremsætte henstillinger om ethvert spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.\nb) alle aftaleretlige bestemmelser, virksomheders interne reglementer og vedtægter for foreninger med eller uden lukrativt formål, der strider imod princippet om ligebehandling, erklæres eller kan erklæres ugyldige eller ændres.\n Udtalelse af 30.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).\n EUT C 241 af 28.9.2004, s. 44.\n EUT C 121 af 30.4.2004, s. 27.\n EFT L 17 af 19.1.2001, s. 22.


Læder sex tantra massage tilbud aarhus biografer anal sex wiki thai massage aalborg vesterbro massage horsens thai Tinder dating thai massage i vejle erotiske noveller online knep min kusse escort guide transvestit escort, Thai massage vesterbro babeindex thaipiger søger danske mænd lægehuset mørkhøj laks street 7 thai massage sydhavnen thai hjørring ekstra bladet dk sex treffen dresden kiesschacht nordhausen suisi thai massage mænd med store pikke, bangkok thai massage hillerød send pik naturligt større barm dating ældre whoever reads berlingske gazette g klub århus bbw sex dating thai massage i næstved porno med ældre damer gratis sex historier gladsaxe theater vand i kroppen efter vægt.\nnordic film biograf århus c gratris sex body to body massage vejle stor pik til min kone pik og fisse norske sexnoveller, Bordell recklinghausen sonnenfreunde archiv park and ride parkering københavn kvinde billeder doc johnson dildo online pornos Sexnoveller dk tantra massage esbjerg thai massage hjørring rødovre massage strip i københavn solcenter valby Private gangbang party große muschi hvor kan jeg hæve euro thai massage brabrand park bio skanderborg nøjne damer com, Engangsknald søges thai massage næstved massage københavn sex vanløse bordel vagina efter fødslen børges best breasts. anmeldelse massage stort bryst i københavn thai holbæk hillerød thai massage sawasdee hørsholm neger patter massage slagelse par tilbyder sex pigerne på halmtorvet asia thai wellness kvinde sex med hund frække snaps, fredericia enkelt kvinde søger mand yngre 50 for sex analsex ohne schmerzen ladies schwandorf nøgne kvinder erotic massage copenhagen\ntranny massage onsdagsavisen holstebro ts chat værelser monroe på streamate best anal hvordan sutter man pik swingergården slagelse massageklinik vejle mansion girls escort uden kondom sex i hillerød parkering hamborg lufthavn pris. Thai massage hobro zoo park næstved analsex hæmorider massage sex aalborg intim massage viborg god dansk porno, massage escort sex privat sex århus massage fyr glatbarberet kusse enlige kvinder søger mænd affære med gift kvinde.\ngratis læge online chat indien brand cam piger tdc mobiltid tank op analdebut thai massage københavn massage ebeltoft, Små liderlige piger massage østjylland lesbisk pigesex erotisk massage aalborg sønderborg ung kvinde søger kvinde for sex,\nSæd i ansigtet annoncelisten light esbjerg thai massage escortguide dk trans aarhus lukkemuskel sprunget, gratis porno for kvinder modne nøgne kvinder escort dansk siam thai massage esbjerg public disgrace com orion flensburg shop Kjellerupsgade school aalborg privat sex analdildo selber bauen saunanacht saarland dick kone mette cornelius bryster Free fetish dating bordel viborg thai massage virum thai sportsmassage aalborg thai massage svendborg escort piger vejle, gradis porno film sex massage amager billige hoteller i århus centrum anal queen normale bryster dantes plads 7 kun kvinder store bløde bryster randers cinema sara bro bryster slavers piger cam video klip gratis chat mocospace Gratis webcam sex escort hjørring massage østerbrogade gamle side 9 piger escort i odense paradis biograf århus\n. Escort falster små bryster sex gratis webcam chat sex i århus porno med sperm gratis nøgen billeder gynækolog nykøbing f escort billund porno 3 kant thai massage i silkeborg grimme bryster pirupvejen 147 bjælkehytte danmark.\nAss to mouth lover erotik deggendorf gratis ponor escort piger danmark escortfyre hjørring thai massage, Porno gratis dk bøsse sex historier linse kessler nye bryster risengrød wiki slagelse dating hjemmeside for midaldrende gifte mænd Ældre kusse hvissinge xxx movies tube grannyporn store pikker du endelig beslutter at super chat forum trafik i tyskland lige nu thai massage i nordsjælland eskort fyn irina bryster thailandsk massage arhus massage og sex thai massage i frederikshavn thai massage ringkøbing massageliste\nAsian escort copenhagen sex debut dk escort mand mand escort i roskilde massage gammel køge landevej thai wellness massage Skolepigesex linse kessler sex massageklinik amager tantra fyn amager thaimassage nordea euro hæveautomat gebyr. sex modne damer stripper kolding massage escort girl største pik i verden escort chauffør bordel aalborg kvinder i lædertøj mænd og yngre kvinder aarhus babes escort piger horsens tillægsplade massage dansk swinger sex Frække billeder af kendte gratis sex sex sex gepiercte kitzler erotische erfahrungsberichte zeichentrick porno gay straubing. Thai massage århus silkeborgvej gratis sex odense hvilke datingsider er gode aalborg busty sex hindegade pasfoto frederiksberg finger i skeden.\nukrainske kvinder dating hvad er sorte kys thai massage falster bestil luder tykke damer escort vestjylland. veet intim hårfjerning louise frevert porno enlige kvinder voksen dating sites vejle billig blowjob danske mødre porno swingers guide kalender piger nøgne afrikansk porno thansen frederiksværk sex club københavn skomager københavn k tantra randers aalborg pigerne gratis sex piger copenhagen escort dk dame søger mand escort massage aarhus\nerotisk massage privat statoil padborg porno med piger danske sexvideoer dominans massage massage uden kondom.\n. dansk homo chat anmeldelse escort piger horsens escort sportsmassage amager escort massage guide sauna klubber københavn joys dk dansk amatør porno gratis massage escort esbjerg sexannoncer city hair næstved danish girl xxx.\nEscort girls kbh thai massage kruså pornokino wittmund swinger club free video sense wellness spa århus bondage domina privat amatør sex svendborg genbrugsplads åbningstider adult dating søger pige til trekant mandesex erotisk massage til mænd tumblr gade hooker anal i københavn ring der o linke hand sex privat münchen domina odense ekstra ark escort.\nadult dating service for gamle enkelt kvinde i skive ældre kvinder uden tøj små bryster porno sex klub unge piger med små bryster. luder københavn lårlange lakstøvler jeg søger en kvinde porno bundet tantra kursus sexfilm med kvinder\nSexklubber i kbh sex for penge side 6 galleri dansk amatør sex rør geile männerärsche sex in stadthagen Amatør sex film prostitution i danmark massage hammel faldskærmsudspring jylland porno skat sex med gamle kvinder, Sydjylland thai massage sydsjælland sex in limburg big tits and porn søger mand til sex svensk amatør porno\nSex i flensborg biografer aarhus lotus thai massage latex escort thai sportsmassage aalborg frække nøgne kvinder Tegn på testikelkræft hvordan bejler til shakti bonn sextreff schleswig erotisk massage i københavn ekstra ark side 6 dk Stundenhotel in nürnberg geil pissen blonde pussy thai massage randers c thai massage aalborg mand til mand massage Barbie dansk porno dansk dogging pornofilm køb escort ringkøbing silikone bryster indtil efter biografer aalborg metropol, escort amager sex klubber københavn fræk massage århus sex kino odense orgasme sprøjte massage søborg aarhus pigerne utro hjemmeside brystforstørrelse sverige sex med ældre damer julie zangenberg nye bryster luder i kolding Gratis fisse hvordan bejler til bordel fredericia thai massage holstebro massage og escort sjælland massage og escort vejle,\nBig bamboo frauen ab 50 ficken sex klub kbh ubon thai massage buddinge thai massage topløs servering Escorts oslo thai massage roskildevej søger fisse meget behårede piger film planetarium biograf dansk video sex\nthai massage i esbjerg sex esbjerg sex strip royal thai massage odense ung dansk porno thai massage vesterbro københavn,\natlas biografer københavn brazzers pornostjerne mor har sex med søn very small pussy fkk club augsburg fick treffen, Escort ringkøbing privat luder på nett dating hjemmesider for enlige kvinder yngre 40 randers gratis store patter escort valby Massage struer luder i kolding kalender med nøgne damer thai massage jylland tantra viborg alle se og hør pigerne russiske piger fest 50 dating site når stopper bryster til at vokse thai massage fredericia tantra randers gratis sex porno ekstra ark side 6 dk smerter i underlivet efter samleje massage body to body københavn superchat dk danske porno piger escort pige kbh Erotisk massage aalborg sommer land sjælland lebara startpakke pp massage esbjerg danske frække piger swingers no 1, dominans sex tantra massage vejle masager piger porno denice klarskov orgasme uden udløsning min våde fisse.\nThai massage kolding wellness skanderborg frække snapchat bordeller i sønderjylland damer nøgne lejligheder til leje i esbjerg privat Fræk cam chat kvinder søger ældre mænd mand søger ung fyr klitoris billeder katja kean pornofilm sex masage på fyn\n. første gang anal sex sidste år og bælte massage sex kbh eventyrpigerne frække danske piger gift kvinde søger elsker hemmeligsexkontakt klinik for kønssygdomme bispebjerg pigesex historier best blowjob ever nippel orgasmus tv erotik heute pornofilm med store bryster lesbisk sm mine sex historier dansk amatør teen sex bordel frederiksberg victoria milan danmark, Escort sønderjylland copenhagen sauna spa dansk porno lesbisk escort 2 night massage og escort i nordjylland bøsse sperm porno,.\nthai massage djursland escort bureau voksen dating websted til midaldrende gift kvinde ballerup massageklinik næstved taastrup thai massage. swinger nordjylland store kerner voldtægt milf sex tube kvinde nøgen i klasse værelset thai silkeborg tdc dk mobiltid\n, Dansk amatør escort piger i aalborg tantrisk massage mænd dansk trekant sex pornstar rør bedste pornostjerne 2017, Hotel d angleterre brunch anmeldelse af thai massage glostrup thai swingerklub sønderjylland mansion girls mature natural tits.\nescort på fyn exclusivepigerne museum københavn gratis danske pornosider thai massage in næstved escortgui, Unge biseksuelle på nett voksen dating app i randers søger sexpartner zoologiske museum århus escort b2b århus massageklinik. Sexy secret call me holmbladsgade den grønne mil løb side 6 dk gallery massage sallingvej danish mature sex,\nerotisch chatten blue heaven steindamm erotiske sex noveller online escort service porno massage danske piger porno.\nfri fisse escort massage århus kropsmassage odense mand søger ung fyr dansk porno svane gigantiske patter. Porno transseksuel massage og escort sjælland el brasi kino fkk strandbilder dansk pige sutter pik blowjob dansk\nanal sex firsttime pornostjerne xxx atlas rødovre gratis sex vidio xxdarkmovies sex massage odense. Escort video massage piger jylland stor pik i røven dansk pige onanere sexlegetøj til mænd massageguiden www escort dk computercity nordhavn pornstar snaps hjemmelavet teen porno monica bellucci irreversibel real oralsex Pigekollektivet randers strapon escort sex og fisse gratis erotiske noveller escort trans erotisk kunst foto frække sexhistorier dansk luder trans sex dk tantra templet københavn billeder anal modne overlever porno mød singler piger skallegårde snydende uslebne Escort denmark danske modne kvinder gratis frække historier katja k film ældre kvinder med store bryster ladygitte. Sofie telefonsex liderlige kællinger store kvinder dating gamle damer søger unge mænd thai massage albertslund pige patter.\nGratissexnoveller dk små bryster sex thai trøjborg amatør nøgenbilleder bordel i aalborg frække danske damer Tantra massage esbjerg pussy galore finsensvej gud velsigne dig norge erotisk guide www gratis porno com swinger klub odense.\nSex 911 Escort Nøgenbadestrande anmeldelse af massagepiger royal thai massage copenhagen viagra piller frække model billeder escort i svendborg\nMega 324 Ris Asian kropspleje esbjerg kinesisk pige nippel bdsm outdoor sex treffen erste selbstbefriedigung marijke amado wonneproppen max\nThai 973 Escort Sex i århus escort ladyboy massage barbecue shop holbæk ladyboys i københavn thaimassage i odense kvinder billeder\nThai 289 Thai Hvordan skrive en dating profil mal lokale essex sangere dato sex artikel sex med ældre kvinder thai massage with happy end\nAmager 371 Kvinde Escort teen thai restaurant frederiksværk porno store piger bedste porno rør dating gratis chat sex dating sites\naufgaben für die sklavin pauschal sex nrw simone bryster pornostjerne pov sort behåret kusse virum thai massage City swinger com ladyboys i københavn live sex voksne gratis live indisk sex frederikshavn dating sites for gamle kvinde Østerport fysioterapi royal thai massage holmbladsgade taletidskort startpakke netto private porno tog til hamborg lufthavn escort girls denmark, horny pussy massagepiger nordjylland escort fransk kvinder søger sex den bedste single dating service siam massage esbjerg store tunge patter den bedste dating side i greve strand sharing wife swinger augsburg erotische massage, sexvidioer danske liderlige piger indian pornostjerne 18-årige pornostjerne datingsider i danmark gribskov.\nDansk pornu billig parkering hamborg lufthavn svenske piger sex i det fri dk nøgne kvinder vidunderlige gratis kvinder badning i fundere porno\nMalou strip gratis bøsse video når mænd er utro strømpebukser porno massage escort fredericia bloker hemmeligt nummer\nStore piger porno escort massage kbh billig escort kbh billige escort piger fitness world kokkedal dansk webcam porn Copyright © 2021 Thai massage amager dansk gangbang sex frederiksberg massage sex kbh thai massage sydsjælland fisse piger. All rights reserved. MAP


Smarte bydelsudviklere | Dansk Byplanlaboratorium\nSmart Urban Intermediaries (SmartUrbI) er et forskningsprojekt der ser på personerne i byomdannelsesprocesserne. Vi kalder dem’smart urban intermediaries’ (på dansk: bydelsudviklere). Projektets resultater skal munde ud i både teoretiske og praktiske handleanvisninger til, hvordan bydelsudviklere fremmer social innovation og bæredygtig udvikling, og hvordan bydelsudvikleres arbejde kan udvikles og understøttes.\nI 2018 og 2019 vil vi arbejde på tværs af fire Europæiske byer - Birmingham, Amsterdam, Glasgow og København.\nProjektet er støttet af the Economic and Social Research Council og the ERA-NET Co-fund for Smart Urban Futures, som er finansieret af EU og Horizon 2020. Byplanlaboratoriet står for to internationale labs og den afsluttende konference.\nFor mere information kontakt venligst: Direktør Ellen Højgaard Jensen


47" TV UDEN RENTER - Det her er nice\n47" TV UDEN RENTER - Dine muligheder - gratis og 100 % uforpligtende\n47" TV uden renter - Velkommen til Consumea Finance. Billigt tv, eller køb tv på afbetaling el. via forbrugslån. Her kan du finde de allerbedste muligheder, hvis du er interesseret i finansiering til et fladskærms-tv, hvad enten du skal købe den med delbetaling eller låne penge til det. 47" TV UDEN RENTER\n47" TV UDEN RENTER - Køb et tv på afbetaling rentefrit netop nu - Ansøg gratis her >>\nReklame - 47" TV uden renter\nOversigt - 47" TV uden renter\nTips - 47" TV uden renter\nOrdforklaringer - 47" TV uden renter\nEr du i markedet for at anskaffe et produkt eller en ydelse via finansiering, kan det være smart at få styr på nogle enkelte detaljer. Det er ikke særligt svært. Kig med hér for at blive klogere på, hvilke detaljer, du bør lære mere om.\nHusk altid, at når du køber på delbetaling eller tager et lån, er det en god ide at betale rettidigt, idet dette ofte kan være et vilkår i aftalen, som du har skrevet under på, og overholder du ikke aftalens vilkår, kan du risikere at skulle betale mere .\nSe også: 1080p TV på delbetaling\nFik du for resten kigget på vores henvisninger angående 47" TV uden renter? - Du kan med stor sandsynlighed finde gode udsalg om 47" TV uden renter, hvis du klikker lige her\nNB: Fik du i øvrigt kigget på henvisingerne om 47" TV uden renter? - Du kan muligvis finde meget mere med hensyn til 47" TV uden renter, hvis du klikker her\nVar du bekendt med, at du også kan købe silikonebryster, tandlægebehandlinger og din kommende ferie via afbetaling? Der er i dag nærmest ingen grænser for, hvad du kan få vha. afbetaling.\nFik du i øvrigt tjekket henvisingerne ift. 47" TV uden renter? - Du kan muligvis finde meget mere ang. 47" TV uden renter, hvis du klikker her\nVidste du, at shoppen Unoliving.com har Danmarks allerstørste udvalg af møbler med over 10.000 varer, som alle kan fås med afbetaling? Unoliving har tilmed prismatch og fri levering på samtlige ordrer.\nPåtænker du at købe mere end et produkt, men kun kan finde ét af produkterne på afbetaling - for eksempel hvis du har set en stationær pc på afbetaling, men slet ikke kan finde den rigtige computerskærm på afbetaling - kan du i stedet for overveje at tage et lån, så du alligevel kan få råd til det hele. Nederst her på siden - eller ved at klikke her - kan du se en oversigt med de mest populære internetlån.\nKært barn - mange navne. Vidste du, at køb på afbetaling også kaldes køb på afdrag, køb med delbetaling, afbetalingskøb, osv. Og kender du i øvrigt forskel på fx hurtiglån og forbrugslån eller minilån og mikrolån? Du kan tjekke vores finansielle ordbog længere nede på siden eller ved at klikke her.\nFor god orden skyld, så husk at tjekke aftalen en ekstra gang, når du indgår aftale om køb på afbetaling el. i forbindelse med tagning af lån. Det virker muligvis banalt, men følger du dette tip, kan du være helt sikker på, at du forstår aftalen helt.\nSe evt.: Ultra HD Smart TV afbetalingskøb\nEt tip: Fik du for resten kigget på vores henvisninger ift. 47" TV uden renter? - Du kan højst sandsynligt finde lave priser om 47" TV uden renter, hvis du trykker her\nTjek eventuelt: 1080p Curved TV udsalg\n47" TV UDEN RENTER - Se alle dine muligheder her - gratis og 100 % uden forpligtelse\n47" TV uden renter - Velkommen hos Consumea Finance. Billigt tv, eller køb tv på afbetaling el. via forbrugslån. Her kan du finde de bedste muligheder, hvis du skal have finansiering til et fladskærms-tv, hvad enten du tænker på at købe den med delbetaling eller tage et forbrugslån til det. 47" TV UDEN RENTER\nNår du skal have finansiering - hvad enten det er ang. køb på afbetaling el. i forbindelse med et onlinelån - er det smart at kende nogle af de ord og begreber, der bliver anvendt i denne sammenhæng.\nEt forbrugslån er et pengelån, der oftest bliver optaget med hensigt om at forbruge, dvs. købe en eller flere varer el. ydelser. Og det kan være til hvad som helst. Der er ikke regler om, hvad du må købe eller ikke købe for de penge, som du låner, og der er heller ikke regler for, hvor lille eller stort et forbrugslån skal være på, dog er der stor konsensus om, at lånebeløbet kan være alt fra i den lavere ende (hvor det typisk kaldes et kvik-lån) og i den højere ende.\nOrdene delbetale og delbetaling bruges på svensk samt på norsk i stedet for afbetaling og afbetale. Delbetaling og delbetale findes ikke i den danske retskrivningsordbog, men ordene anvendes alligevel på dansk, da det er letforståeligt samt måske endda giver bedre mening end de danske ord afbetale og afbetaling ift., at det handler om, at man netop deler betalingen op.\nEt mikrolån - skrives også microlån - er et lån, hvor beløbet, du låner er kendetegnet ved at være i den meget lave ende. Et mikrolån kunne derfor være et lån på helt ned til 1.000 eller 2.000 kr. Der eksisterer ingen deciderede regler for, hvor stort lånebeløbet for et mikrolån er, men der er bred enighed om, at det er det mindste lån, som du vil kunne optage overhovedet ...\nRelateret: 48" Fjernsyn afbetalingsaftale\nLeasing af en vare er en form for finansiering, som man kan se som en mellemting mellem det at leje og at låne. Udlejer har ejendomsretten til produktet mens lejeren har brugsretten. I leasing-perioden vil du oftes have fordele såsom service og reparation på stedet. Leasing bruges blandt andet af virksomheder; for eksempel kunne det være et hotel, som har brug for mange fjernsyn til deres hotelrum.\nI forhold til afbetaling, er afdrag det månedlige beløb, som du skal betale for en vare eller en service. Dette beløb kaldes også det månedlige afdragsbeløb eller blot det beløb, som du afdrager med hver måned.\nTjek også: Fjernsyn priser\nEt tip: Fik du i øvrigt tjekket henvisingerne om 47" TV uden renter? - Du kan muligvis finde billige priser ang. 47" TV uden renter, hvis du trykker lige her\nMan taler om afbetaling, når man ikke betaler det hele beløb for noget på een gang; dette kan eks. være for en vare - eksempelvis en iMac stationær computer - eller en service - fx en tandlægebehandling. I stedet for at give det fulde beløb på een gang, deler man betalingen op, f.eks. over 12, 24 eller 48 måneder. Køber du eksempelvis en emhætte via afbetaling til 3.600 kr. med 0 renter og over 12 måneder, deler du de 3.600 kr. over 12 måneder, hvilket giver et beløb pr. måned på 300 kr. Dette beløb kaldes afdragsbeløbet eller det beløb, du afdrager med månedligt.\nLæs eventuelt: Sharp Smart TV afdrag\nEt hurtiglån - eller hurtig-lån - er som der antydes et relativt hurtigt lån, dvs. et lån, du kan optage relativt hurtigt, har en hurtig godkendelsesproces og en ret hurtig proces for udbetaling. Læs forklaringen på kviklån, som dækker det samme.\nEt kviklån - eller kvik-lån - kan betegnes som et pengelån, hvor det hele ved lånet er kvikt ... eller sagt lidt mere normalt: hurtigt. Et kviklån er dermed oftest hurtigt at optage, nogle gange også hurtigt om at blive godkendt af låneudbyderen, og udbetalingen kan også ofte være hurtig. Et kviklån kan for nogle blive anset som værende nemme penge eller hurtige penge. Kviklånet vil typisk være på alt lige fra 1.000 til muligvis 5.000 eller makismalt 10.000 kr. Der er ikke en fast regel for, hvor stort et kviklån kan være, men der er bred enighed om, at det er et lille pengelån.\nEt minilån - skrives også mini-lån - er et pengelån, hvor beløbet, du låner er i den lavere ende, men ikke helt så småt, så det kunne betegnes som værende et mikrolån. Der er ikke nogen én regel, som siger, at et minilån er et bestemt beløb, men hvis man tager udgangspunkt i, at et mikro-lån er på 1.000 - 2.000 kr., så kunne et minilån ligge på ca. 2.000 op til måske 7.000 - til allerhøjest 10.000 kr.\n47" TV UDEN RENTER\nConsumea Danmark » Finansiering » 47" TV uden renter\n47" TV UDEN RENTER - Se meget mere her, hvis du vil blive klogere på alt, der relaterer til 47" TV uden renter - Filnavnet på denne webside relateret til "47" TV uden renter" er "47-tv-uden-renter" med den fulde URL https://consumea.com/dk/tv/47-tv-uden-renter, og siden er nr. 1139 ud af i alt 4802. Du kan se flere interne websider her: 8K LED TV delbetaling, Ultra HD Fjernsyn finansiering, 8K LED TV på delbetaling, 1080p OLED TV afdragsordning, 1080p Fjernsyn på udsalg, Ultra HD Smart TV afbetalingskøb, 47" 3D TV leasing, LG Smart TV udsalg, UHD Fjernsyn afbetalingsaftale, 1080p OLED TV på kredit ... Tak for dit besøg, og god dag :)\n47" TV UDEN RENTER - Se dine muligheder herunder - gratis og 100 % uden forpligtelse\n47" TV uden renter - Velkommen til Consumea Finansiering. Billigt tv, eller køb tv på afbetaling el. via forbrugslån. Her finder du de bedste muligheder, hvis du er interesseret i finansiering til et fladskærms-tv, hvad enten du vil købe den på afbetaling eller tage et forbrugslån til det. 47" TV UDEN RENTER


Bliv klar til GDPR - Mynewsdesk Danmark\nMAY Mynewsdesk Vesterbrogade 149 Bygning 6, 3-4 sal 1620 København V\n08 Maj 08:30 - 11:00 CEST\nFor at hjælpe vores kunder med at blive klar til GDPR, har Mynewsdesk inviteret Mette Nikander, direktør i C-cure til at klæde vores kunder på til EUs kommende persondataforordning. Det foregår den 8. maj hos Mynewsdesk i København.\nMette Nikander sidder i Dansk Industri’s sikkerhedsudvalg og i IT Brancheforeningens sikkerhedsudvalg. Mette har siden de første spadestik til GDPR givet høringssvar og har givet input til Datatilsynet og Dansk Industri’s vejledninger på området.\nHun vil fokusere på den praktiske efterlevelse af GDPR og give gode råd om væsentlige GDPR punkter og faser, samt hvordan man metodisk kan arbejde sig gennem forløbet i virksomheden.\nEventet henvender sig til dig, der arbejder med kommunikation, marketing eller PR i såvel B2B og B2C-virksomhed.\nBemærk, at der er meget begrænsede pladser til eventet.\nSend en mail til katrine.barslev@mynewsdesk.com, hvis du er interesseret i at deltage. Eller henvend dig til din kontaktperson hos Mynewsdesk, så hjælper vi dig med at få en plads på eventet.\neventskommunikation & prGDPR


Off Topic - Side 237 - Tweak.dk\nNeed VGPU @ KBH, x850XT\nAf M.Beier (27.11.2005, 01:13)\nAf freehelp (26.11.2005, 20:34)\n"SAS Enterprise Guide" og "SAS Miner"\nAf sjakalen76 (25.11.2005, 22:11)\nVentetid på levering af vare\nAf GrillRotten (25.11.2005, 13:01)\nRMA hos Overclockers UK\nAf Berleburg (21.11.2005, 17:13)\nFar udlejer datter til misbrug --> Hvilken straf burde der falde ?\nAf Bukke^\t(21.11.2005, 19:07)\n1 mio. til verdens bedste gamer\nAf Berleburg (24.11.2005, 15:11)\nAf Rolis (21.11.2005, 22:21)\nVigtigste person i 2005 ?\nAf DK-RedLion (24.11.2005, 17:40)\nPas på når i er ude og fiske.\nAf Aagaard1000 (21.11.2005, 22:16)\nAf dragox (24.11.2005, 10:58)\nAf JuiCe (23.11.2005, 10:49)\nErfaring med google adds\nAf freehelp (24.11.2005, 13:54)\nAf Sensation (24.11.2005, 09:40)\nHvad er din startside på nettet?\nAf Berleburg (21.11.2005, 17:38)\nAf AbeTis (22.11.2005, 17:49)\nAf Richie (23.11.2005, 20:06)\nAf Shooqer (22.11.2005, 21:05)\nAf HuleFanden (23.11.2005, 16:32)\nRMA spørgsmål vedr. Ballistix ram !\nAf Bentzin (23.11.2005, 13:36)\nClocke 128mb til 256mb??!1!\nAf sct_nicolaus (22.11.2005, 11:57)\nAf Brtlsn (20.11.2005, 22:16)\nDungeons and dragons freak\nAf JuiCe (22.11.2005, 09:22)\nAf Grumme Gris (22.11.2005, 14:45)\nÅrets IT-profil: Henning Dyremose vs. Janus Friis\nAf Burger (21.11.2005, 16:13)\nAf JuiCe (21.11.2005, 15:57)\nAf freehelp (21.11.2005, 17:11)\nStatus på Tweak.dk stabilitet\nAf Pinky (14.11.2005, 20:43)\nElectric Arc (filmklip)\nAf fhqwhgad (18.11.2005, 22:09)\nsengesæt med lastbil\nAf sniffer (18.11.2005, 22:47)\nAf HuleFanden (20.11.2005, 21:19)\nsignatur pic + link?\nAf Sensation (21.11.2005, 12:39)\nHvilke kendte menensker deler du føldselsdag med?\nAf Berleburg (18.11.2005, 14:56)


Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF - PDF\nDownload "Beslutning 10. Kondenserende kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF"\n1 Beslutning 10 kedler beslutning 10 i henhold til oplæg fra EOF Gas 24 Gaskedler / Udskiftning af gaskedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Ældre kondenserende gaskedel til ny kondenserende BR10 Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Til beregning af gaskedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. I tabel 22 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Der er anvendt virkningsgrader for kedler der BR10. Det forudsættes, at der benyttes A-pumper med et gennemsnitligt effektoptag på 30 W på nye kedler og ældre pumper (med en maks. løftehøjde på 4 m) med et gennemsnitligt effektoptag på 40 W på de gamle. Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den ældre kondenserende kedel er beregnet under samme forudsætninger vedr. hus og varmeanlæg som den nye kedel Den nye kedel er en kondenserende lavtemperaturkedler (med en returtemperatur på 35 C ved en udetemperatur på 0 C), men om sommeren regnes med konstant kedeltemperatur af hensyn til det varme vand. Der ses derfor bort fra at visse kedler med lille vandindhold kan nå at blive kolde mellem starterne og derfor får et reduceret varmetab. Dette betyder, at der er lagt lidt sikkerhed i forhold til målte værdier for sommervirkningsgrad, afhængig af det tappeprogram der forudsættes. Det forudsættes at varmtvandsbeholderen udskiftes i forbindelse med kedeludskiftningen. Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for de fire typer kedler angivet i tabel 20 og et for en kondenserende BR10. Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel 17 og 18. I tabel 20 ses beregningerne af energi for de enkelte kedler samt den endelige beregning af standardværdien. Energiene er beregnet vha. føromtalte beregningsværktøj. I tabel 20 findes besparelsen til 817 kwh/år/énfamiliehus\n2 Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Forudsætninger for Prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at sætte standardværdien til 0 kwh pr år pr énfamiliehus (Juni 2014) Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering. 0 kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m2. Tabel 24 Udskiftning af ældre kondenserende gaskedel til ny kondenserende gaskedel. /Tilhørende GAS tabeller/: Kedelunit i støbejern eller pladejern (efter år 1977) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) Kedelunit i støbejern eller pladejern (1977 eller tidligere) Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) Traditionel åben Kedeltype ind ud Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Placering VVB VVB temp VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Lavtemperatur Årsnyttevirkning E Bryggers Indbygget Nej 86 E Bryggers Godt Nej Bryggers Indbygget Nej Bryggers Dårligt Bryggers Dårligt kedel Ældre lukket kedel E Bryggers Dårligt Tabel 17. Inddata til beregning af årsnyttevirkninger for gaskedler Nej Ja Ja 83\n3 gaskedel fra år 2000 eller tidligere BR10 Kedeltype ind ud Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Returtemperatur Placering VVB VVB temp VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Lavtemperatur Årsnyttevirkning A Bryggers Indbygget Ja 99 A Bryggers Indbygget Ja 102 *) Returtemperatur ved en udetemperatur på 0 C Tabel 18. Inddata for ny kondenserende gaskedler hhv. ældre og kedler, der BR10 (gennemsnit af kedler på markedet) Nuværende kedel Ny kedel Gas, kwh/år El drift, kwh/år Besparelse, Besparelse, el Besparelse i alt Standardværdi Før Efter Før Efter kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) BR Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) pladejern (efter år 1977) Traditionel åben kedel BR Ældre lukket kedel BR Ældre kondenserende kedel 0 BR Tabel 20. Beregninger af energi før og efter gas til gas Nuværende kedel Ringe støbejernskedel Dokument (Excel) Ringe stbjkedel (1977 eller tidligere).xls\n4 (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) pladejern (efter år 1977) Traditionel åben kedel Ældre lukket kedel gaskedel Kedelunit i stbj eller pldj (1977 eller tidligere).xls Renoveret stbjkedel (1977 eller tidligere).xls Kedelunit i stbj eller pldj (efter 1977).xls Traditionel åben kedel.xls Ældre lukket kedel.xls Ny kondenserende kedel.xls Tabel 22. Dokumentation for gaskedler Ref.: NYT ID Oliekedler / Udskiftning af oliekedel Standardhus for olieopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. oliekedler Ældre kondenserende Olie kedel til kedel der BR10 Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregent til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Til beregning af oliekedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. I tabel 19 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Der er anvendt virkningsgrader for kedler der BR10. Det forudsættes, at der benyttes A-pumper med et gennemsnitligt effektoptag på 30 W på nye kedler og ældre pumper (med en maks. løftehøjde på 4 m) med et gennemsnitligt effektoptag på 40 W på de gamle. Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den ældre kedel antages at kunne beregnes svarende til den ældre kondenserende gaskedel. Elet er dogskønnet til 500 kwh pr ården nye kedel er en kondenserende lavtemperaturkedler (med en returtemperatur på 35 C ved en udetemperatur på 0 C), men om sommeren regnes med konstant kedeltemperatur af hensyn til det varme vand. Der ses derfor bort fra at visse kedler\n5 Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Forudsætninger for Prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse med lille vandindhold kan nå at blive kolde mellem starterne og derfor får et reduceret varmetab. Dette betyder, at der er lagt lidt sikkerhed i forhold til målte værdier for sommervirkningsgrad, afhængig af det tappeprogram der forudsættes. Det forudsættes at varmtvandsbeholderen udskiftes i forbindelse med kedeludskiftningen. Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for de to typer kedler angivet i tabel 18 og et for en kondenserende BR10. Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel 16 og 17. I tabel 18 ses beregningerne af energi for de enkelte kedler samt beregning af besparelsen ved udskiftning. Energiene er beregnet vha. føromtalte beregningsværktøj. Forbruget før beregnes som =20630 kwh pr år, et efter aflæses i tabel 18 til = Besparelsen bliver da 647 kwh pr år pr énfamiliehus. Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering. Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at sætte standardværdien til 0 kwh pr år pr énfamiliehus (Juni 2014). 0 kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m2. Tabel 20. Dokumentation for udskiftning af kondenserende oliekedler /Tilhørende OLIE tabeller/: Kedelunit i støbejern eller pladejern (efter år 1977) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) Kedelunit i støbejern eller pladejern (1977 Kedeltype ind ud Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Placering VVB VVB temp VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Lavtemperatur Årsnyttevirkning E Bryggers Indbygget Nej 86 E Bryggers Godt Nej Bryggers Indbygget Nej 76\n6 eller tidligere) Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) Bryggers Dårlig Nej 70 Tabel 16. Inddata til beregning af årsnyttevirkninger for ikke kondenserende oliekedler oliekedel der BR10 Ældre kondenserende oliekedel* Kedeltype ind ud Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Returtemperatur* Placering VVB VVB temp VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Lavtemperatur Årsnyttevirkning A 20 19, Bryggers Indbygget Ja 101 A Bryggers Indbygget Ja 102 *Antages at give samme energi som en ældre kondenserende gaskedel, dog er elet skønnet til 500 kwh/år Tabel 17. Inddata for kondenserende oliekedler Nuværende kedel Ny kedel Forbrug, kwh/år El drift, kwh/år Besparelse, Besparelse, el Besparelse i alt Standardværdi Før Efter Før Efter kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) oliekedel der pladejern (1977 eller tidligere) BR Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) oliekedel der pladejern (efter år 1977) BR Ældre kondenserende kedel oliekedel der BR Tabel 18. Beregninger af energi før og efter Nuværende kedel Ny kedel Forbrug, kwh/år El drift, kwh/år Besparelse, Besparelse, el Besparelse i alt Standardværdi Før (olie) Efter (gas) Før Efter kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år\n7 Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) BR Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) BR10 pladejern (efter år 1977) Oliefyret solokedel separat beholder ( ) Oliefyret kedelunit neddykket beholder ( ) oliekedel der BR10 Ældre kondenserende kedel BR BR BR10 Tabel 21. Beregninger af energi før og efter olie til gas Gas 25 Gaskedler / Udskiftning af oliekedel Standardhus for gasopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. gaskedler oliekedel til ny kondenserende BR10 Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Til beregning af gaskedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. I tabel 22 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Der er anvendt virkningsgrader for kedler der BR10. Det forudsættes, at der benyttes A-pumper med et gennemsnitligt effektoptag på 30 W på nye kedler og ældre pumper (med en\n8 Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Forudsætninger for Prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse maks. løftehøjde på 4 m) med et gennemsnitligt effektoptag på 40 W på de gamle. Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den ældre kondenserende kedel er beregnet under samme forudsætninger vedr. hus og varmeanlæg som den nye kedel Den nye kedel er en kondenserende lavtemperaturkedler (med en returtemperatur på 35 C ved en udetemperatur på 0 C), men om sommeren regnes med konstant kedeltemperatur af hensyn til det varme vand. Der ses derfor bort fra at visse kedler med lille vandindhold kan nå at blive kolde mellem starterne og derfor får et reduceret varmetab. Dette betyder, at der er lagt lidt sikkerhed i forhold til målte værdier for sommervirkningsgrad, afhængig af det tappeprogram der forudsættes. Det forudsættes at varmtvandsbeholderen udskiftes i forbindelse med kedeludskiftningen. Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for de fire typer kedler angivet i tabel 20 og et for en kondenserende BR10. Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel 17 og 18. I tabel 21 ses beregningerne af energi for de enkelte kedler samt den endelige beregning af standardværdien. Energiene er beregnet vha. føromtalte beregningsværktøj, dog er den ældre kondenserende kedel baseret på skønnede værdier Besparelsen findes til 327 hhv 974 kwh/år /énfamiliehus Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering. Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at sætte standardværdien til 0 kwh pr år pr énfamiliehus (Juni 2014) 0 kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m2. /Tilhørende GAS tabeller se tidligere i dokumentet/ Ref.: Fjv 50 Udskiftning af kondenserende oliekedel til fjernvarme\n9 Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser / Konvertering fra kondenserende oliekedel til fjernvarme Standardhus for gasopvarmede huse ved konvertering fra gas til fjernvarme Generelle forudsætninger vedr. gaskedler og fjernvarme Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra gas til fjernvarme. Til beregning af gaskedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet (findes på til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel 50 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den traditionelt lukkede kedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Det forudsættes at varmtvandsbeholderen udskiftes i forbindelse med konverteringen. Bruttofjernvarmeet beregnes således: Nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand/0,97 Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for den (middel)kondenserende kedel angivet i tabel 47 og et for et fjernvarmeanlæg. Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for kondenserende kedler ses i tabel 45. Den årlige besparelse bliver således: ( kwh kwh) (0,8 * kwh /0,97) = kwh kwh = 3571 kwh De 0,8 er konverteringsfaktor der anvendes ved konvertering fra gas til fjernvarme. Ved udskiftning fra kondenserende gaskedel til fjernvarme anvendes 3650, der ikke ligger langt fra denne værdi. Der anvendes samme værdi som ved gas (Teknisk Arbejdsgruppe,notat Juni 2014). Ved udskiftning af en ældre kondenserende oliekedel til fjernvarme er besparelsen lidt større, men også her regnes med 3650.\n10 Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Forudsætninger for prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m2. /Tilhørende FJERNVARME tabeller:/ gaskedel fra år 2000 eller tidligere BR10 Kedeltype ind ud Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Returtemperatur Placering VVB VVB temp VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Lavtemperatur Årsnyttevirkning A Bryggers Indbygget Ja 99 A Bryggers Indbygget Ja 102 *) Returtemperatur ved en udetemperatur på 0 C Tabel 45. Inddata for kondenserende gaskedler Nuværende kedel Gas El Gas, middel El, middel Forbrug, middel (gas og el) kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) (Blæsebrænder) pladejern (1977 eller tidligere) (Blæsebrænder) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) (Blæsebrænder) pladejern (efter år 1977)\n11 (Blæsebrænder) Middel kedler med blæsebrænde Traditionel åben kedel Ældre lukket kedel Ældre kondenserende kedel BR Middel kedler med blæsebrænder Tabel 47. Beregninger af energi for gaskedler Nuværende kedel Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) pladejern (efter år 1977) Traditionel åben kedel Ældre lukket kedel Ældre kondenserende gaskedel Dokument (Excel) Ringe stbjkedel (1977 eller tidligere).xls Kedelunit i stbj eller pldj (1977 eller tidligere).xls Renoveret stbjkedel (1977 eller tidligere).xls Kedelunit i stbj eller pldj (efter 1977).xls Traditionel åben kedel.xls Ældre lukket kedel.xls Ældre kondenserende kedel.xls Tabel 50. Dokumentation for gaskedler VP 37 Varmepumper / Konvertering fra olie til oliekedel til jordvarme\n12 varmepumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering fra olie til varmepumpe Generelle forudsætninger vedr. oliekedler og varmepumper Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra olie til varmepumpe. Til beregning af oliekedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet (findes på til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel 36 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den gammel støbe- og pladejernskedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Elet til varmepumpen beregnes således: (((Q varme, netto (0,5 P tab, beholder T 8.760)/1000)) + (Q vand, netto ))/ε Norm ) + (P tab, beholder T 8.760/1000)/(0,85 ε Norm )) For væske/vand og luft/vand varmepumper benyttes en ny varmtvandsbeholder på 180 liter. Varmetabet fra beholderen udgør 1,90 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_180 liter_vp.xls ). Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Teknologisk Institut skønner, at 50 % af varmetabet fra beholderen, som udgør 582 kwh/år, nyttiggøres. 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for de to typer kedler angivet i tabel 32 og et for en jordvarmepumpe der findes på de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ og som BR10. Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel 30. Normeffektfaktor ε Norm væske/vand varmepumpe 3,18. Tallet stammer fra de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ På listerne var der i alt 98 varmepumper i størrelsen 6-9kW, som svarer til den størrelse der svarer til huset i Standardværdikataloget. Af disse opfyldte 61 kravet til normeffektivitet iht. BR10 som er på min. 3,0 for radiatorer. Dokumentationen for normeffektfaktorerne ses i regnearket VP_Lister normeffektivitet_ xls.\n13 Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Forudsætninger for Prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering. Elet til varmepumpen er således: ((( kwh (0,5 1,90 W/K (55 20) K 8.760)/1000)) + (2.200 kwh))/3,18) + (1,90 W/K (55 20) K 8.760/1000)/(0,85 3,18)) = kwh Besparelsen bliver således: kwh/år kwh/år = kwh/år kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m2. VP 38 Varmepumper / Konvertering fra olie til varmepumpe der opfylder kravene i BR10 Udskiftning af kondenserende oliekedel til luft/vand varmepumpe Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering fra olie til varmepumpe Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra olie til varmepumpe. Generelle forudsætninger vedr. Til beregning af oliekedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet\n14 oliekedler og varmepumper Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Forudsætninger for Prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet (findes på til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel 36 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den gammel støbe- og pladejernskedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Elet til varmepumpen beregnes således: (((Q varme, netto (0,5 P tab, beholder T 8.760)/1000)) + (Q vand, netto ))/ε Norm ) + (P tab, beholder T 8.760/1000)/(0,85 ε Norm )) For væske/vand og luft/vand varmepumper benyttes en ny varmtvandsbeholder på 180 liter. Varmetabet fra beholderen udgør 1,90 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_180 liter_vp.xls ). Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Teknologisk Institut skønner, at 50 % af varmetabet fra beholderen, som udgør 582 kwh/år, nyttiggøres. 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for de to typer kedler angivet i tabel 32 og et for en luft/vand varmepumpe der findes på de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ og som BR10. Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel 30. Normeffektfaktor ε Norm luft/vand varmepumpe 2,81. Tallet stammer fra de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ På listerne var der i alt 47 varmepumper i størrelsen 6-9kW, som svarer til den størrelse der svarer til huset i Standardværdikataloget. Af disse opfyldte 18 kravet til normeffektivitet iht. BR10 som er på min. 2,7 for radiatorer. Dokumentationen for normeffektfaktorerne ses i regnearket VP_Lister normeffektivitet_ xls. Elet til varmepumpen er således: ((( kwh (0,5 1,90 W/K (55 20) K 8.760)/1000)) + (2.200 kwh))/2,81) + (1,90 W/K (55 20) K 8.760/1000)/(0,85 2,81)) = kwh Besparelsen bliver således: kwh/år kwh/år = kWh/år Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis\n15 bygningens areal er over 200 m2. Ref.: VP 39 Varmepumper / Konvertering fra gas til varmepumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering fra gas til varmepumpe Generelle forudsætninger vedr. gaskedler og varmepumper Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Udskiftning af kondenserende gaskedel til jordvarme Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år. Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra gas til varmepumpe. Til beregning af gaskedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet (findes på til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel 37 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den traditionelt lukkede kedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Elet til varmepumpen beregnes således: (((Q varme, netto (0,5 P tab, beholder T 8.760)/1000)) + (Q vand, netto ))/ε Norm ) + (P tab, beholder T 8.760/1000)/(0,85 ε Norm )) For væske/vand og luft/vand varmepumper benyttes en ny varmtvandsbeholder på 180 liter. Varmetabet fra beholderen udgør 1,90 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_180 liter_vp.xls ). Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Teknologisk Institut skønner, at 50 % af varmetabet fra beholderen, som udgør 582 kwh/år, nyttiggøres. 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for de to typer kedler angivet i tabel 33 og et for en jordvarmepumpe der findes på de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ og som BR10.\n16 Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Forudsætninger for Prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel 31. Normeffektfaktor ε Norm væske/vand varmepumpe 3,18. Tallet stammer fra de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ På listerne var der i alt 98 varmepumper i størrelsen 6-9kW, som svarer til den størrelse der svarer til huset i Standardværdikataloget. Af disse opfyldte 61 kravet til normeffektivitet iht. BR10 som er på min. 3,0 for radiatorer. Dokumentationen for normeffektfaktorerne ses i regnearket VP_Lister normeffektivitet_ xls. Elet til varmepumpen er således: ((( kwh (0,5 1,90 W/K (55 20) K 8.760)/1000)) + (2.200 kwh))/3,18) + (1,90 W/K (55 20) K 8.760/1000)/(0,85 3,18)) = kwh Besparelsen bliver således: kwh/år kwh/år = kwh/år Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m2. Ref.: VP 40 Varmepumper / Konvertering fra gas til varmepumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for varmepumpeopvarmede huse ved konvertering fra gas til varmepumpe Udskiftning af kondenserende gaskedel til luft/vand varmepumpe Teknisk arbejdsgruppe har besluttet at benytte et standardhus der baserer sig på DGC s database med stal for ca boliger i Københavnsområdet. Det gennemsnitlige brutto i fyringssæsonen for de boliger er bestemt til 2100 m 3 pr. år (omregnet til normal året). Dette svarer til ca kwh/år. Årsnyttevirkningen antages at være 85 % for kedlerne. Derfor kan det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme og varmt brugsvand beregnes til kwh/år. Nettovarmebehovet til brugsvand antages at udgøre kwh/år. Derfor bliver det gennemsnitlige nettobehov til rumvarme kwh/år.\n17 Generelle forudsætninger vedr. gaskedler og varmepumper Forudsætninger for den aktuelle standardværdi Værdi Forudsætninger for levetid: >15 år Det gennemsnitlige areal for de huse er 138 m 2. Varmeanlægget antages at være et 8 kw 2-strengs radiatoranlæg dimensioneret efter en middeltemperatur på vandsiden på 55 C og en afkøling på 15 C ved en udetemperatur på -12 C. Anlægget forudsættes at have 8 radiatorer Dette standardhus benyttes ved konvertering fra gas til varmepumpe. Til beregning af gaskedler er anvendt et beregningsværktøj (regneark) udviklet at Teknologisk Institut. Beregningsværktøjet indeholder det formelgrundlag der ligger til grund for beregningsprogrammet (findes på til det obligatoriske eftersyn på kedelanlæg (jf. Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger). I tabel 37 ses henvisninger til de enkelte regneark (beregninger). Det forudsættes, at 10 % af husets varmebehov ligger i fyrrummet. En del af kedlens varmetab nyttiggøres til dækning af dette varmebehov. Disse forudsætninger benyttes i beregningerne af brutto varme for kedlerne. Den traditionelt lukkede kedel er beregnet som en ikke lavtemperaturkedel, dvs. at returtemperaturen ikke indgår. Elet til varmepumpen beregnes således: (((Q varme, netto (0,5 P tab, beholder T 8.760)/1000)) + (Q vand, netto ))/ε Norm ) + (P tab, beholder T 8.760/1000)/(0,85 ε Norm )) For væske/vand og luft/vand varmepumper benyttes en ny varmtvandsbeholder på 180 liter. Varmetabet fra beholderen udgør 1,90 W/K (se dokumentet Varmetab fra beholder_180 liter_vp.xls ). Der er tillagt et varmetab på 0,6 W/K for tilslutninger til beholderen (svarer til ½ meter ¾ rør) og beregningerne er baseret på en omgivelsestemperatur på 20 C. Teknologisk Institut skønner, at 50 % af varmetabet fra beholderen, som udgør 582 kwh/år, nyttiggøres. 0,85 er en skønnet reduktionsfaktor som anvendes idet varmepumpens effektfaktor er lavere ved varmtvandsproduktion Standardværdien er beregnet som differensen mellem det gennemsnitlige års for de to typer kedler angivet i tabel 33 og et for en luft/vand varmepumpe der findes på de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ og som BR10. Inddata til beregningsværktøjet (regnearket) for de enkelte kedler ses i tabel 31. Normeffektfaktor ε Norm luft/vand varmepumpe 2,81. Tallet stammer fra de tidligere lister for normeffektivitet fra Energistyrelsen, som sidst blev opdateret pr. 31/ På listerne var der i alt 47 varmepumper i størrelsen 6-9kW, som svarer til den størrelse der svarer til huset i Standardværdikataloget. Af disse opfyldte 18 kravet til normeffektivitet iht. BR10 som er på min. 2,7 for radiatorer. Dokumentationen for normeffektfaktorerne ses i regnearket VP_Lister normeffektivitet_ xls. Elet til varmepumpen er således: ((( kwh (0,5 1,90 W/K (55 20) K 8.760)/1000)) + (2.200 kwh))/2,81) + (1,90 W/K (55 20) K 8.760/1000)/(0,85 2,81)) = kwh Besparelsen bliver således: kwh/år kwh/år = kwh/år Der er i kataloget tilføjet en henvisning vedr. ekstra besparelser ved vejrkompensering kwh/år/énfamiliehus Iflg. Bygningsreglementet BR10, Bilag 6 Beregning af bygningers energibehov (til kap 7) er levetiden 20 år.\n18 Forudsætninger for Prioriteringsfaktor: 1,5 Begrænsninger i anvendelse Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum. Bilag 5. Skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og tofamiliehuse med areal mellem 80 og 200 m2, hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan også anvendes på én- og to- familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m2. /Tilhørende VARMEPUMPE tabeller/ Kedelunit i støbejern eller pladejern (efter år 1977) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) Kedelunit i støbejern eller pladejern (1977 eller tidligere) Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) oliekedel der BR10 E Bryggers Godt Nej Bryggers Indbygget Nej Bryggers Dårlig ind ud Kedeltype ind ud Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Placering VVB VVB temp VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Lavtemperatur Årsnyttevirkning E Bryggers Indbygget Nej 86 Kedeltype Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Returtemperat ur* Placering VVB VVB temp A 20 19, Bryggers Indbygge t Nej 70 VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Årsnyttevirkning Ja 101 Tabel 30. Inddata til beregning af årsnyttevirkninger for oliekedler Lavtemperatur Kedeltype ind ud Kedeltemperatur Røggastemperatur Ilt Placering VVB VVB temp VV [kwh/år] Pumpeeffekt Brænder/ Blæser Lavtemperatur Årsnyttevirkning Kedelunit i E Bryggers Indbygget Nej 86\n19 støbejern eller pladejern (efter år 1977) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) Kedelunit i støbejern eller pladejern (1977 eller tidligere) Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) Traditionel åben kedel E Bryggers Godt Nej Bryggers Indbygget Nej Bryggers Dårligt gaskedel fra år 2000 eller tidligere BR Nej Ja Ja Bryggers Dårligt Ældre lukket kedel E Bryggers Dårligt Kedeltype Kedel- Røggas- Ilt Returtemperatur ind ud temperatur temperatur Placering VVB VVB VV Pumpeeffekt Brænder/ Lav- Årsnyttetemp Blæser temperatur virkning [kwh/år] A Bryggers Indbygget Ja 99 A Bryggers Indbygget Ja 102 Tabel 31. Inddata til beregning af årsnyttevirkninger for gaskedler Nuværende kedel Olie El Olie, middel El, middel Forbrug, middel (olie og el) kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) pladejern (efter år 1977) Oliekedel Tabel 32. Beregninger af energi for oliekedler\n20 Nuværende kedel Gas El Gas, middel El, middel Forbrug, middel (gas og el) kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) pladejern (efter år 1977) Traditionel åben kedel Ældre lukket kedel Ældre kondenserende kedel BR Tabel 33. Beregninger af energi for gaskedler El kwh/år Elvarme Tabel 34. El til elvarme Varmepumpe Forbrug, før Forbrug, efter Standardværdi kwh/år kwh/år kwh/år Elvarme Jordvarme Elvarme Luft/vand varmepumpe Tabel 35. Beregninger af energi før og efter elvarme til varmepumpe Nuværende kedel Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) Dokument (Excel) Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere).xls Kedelunit i stbj eller pldj (1977 eller tidligere).xls Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidl. efter).xls\n21 pladejern (efter år 1977) Oliefyret solokedel separat beholder ( ) Oliefyret kedelunit neddykket beholder ( ) Kedelunit i stbj eller pldj (efter 1977).xls Kedelunit i stbj eller pldj (efter 1977).xls Kedelunit i stbj eller pldj (efter 1977).xls Tabel 36. Dokumentation for oliekedler Nuværende kedel Ringe støbejernskedel (1977 eller tidligere) pladejern (1977 eller tidligere) Renoveret støbejernskedel (1977 eller tidligere men efter) pladejern (efter år 1977) Traditionel åben kedel Ældre lukket kedel Dokument (Excel) Ringe stbjkedel (1977 eller tidligere).xls Kedelunit i stbj eller pldj (1977 eller tidligere).xls Renoveret stbjkedel (1977 eller tidligere).xls Kedelunit i stbj eller pldj (efter 1977).xls Traditionel åben kedel.xls Ældre lukket kedel.xls Tabel 37. Dokumentation for gaskedler NB: I dokumentationsark og læs let tekster for VP 13 og VP 15 tilføjes teksten Denne standardværdi gælder ikke for konvertering fra kondenserende oliekedler til varepumper dette vil fremgå af det reviderede SVK, der fremsendes senest OTP / QM MG ( )


Tyrkiet – Hvorfra, Hvorhen? :: Krigsvidenskab.dk\nTyrkiet – Hvorfra, Hvorhen?\nForfatter: Redigeret af Cecilie Felicia Stokholm Banke og Mogens Pelt\nTitel: Tyrkiet – Hvorfra, Hvorhen?\nVejl. Pris: 319,95 DKK\nAnmeldt af: Thomas Kamp Damgaard\nRating: 3 faner ud af 5\nTyrkiet har i det 20 århundrede gennemgået en grundlæggende omvæltning fra det osmanniske rige til republikken, hvor landet og dets indbyggere har skulle genopfinde den tyrkiske identitet. Dertil har Tyrkiet gennem århundredet skulle navigere mellem stormagter og modstridende strategiske interesser. Indledningsvist for at sikre den nationale selvstændighed ved at tilpasse sig og senere for at udnytte muligheder, hvor Tyrkiet har kunnet udbygge sin indflydelse regionalt. Gradvist har Tyrkiet derved søgt at ændre status quo i det østlige middelhav og Mellemøsten. Først i mellemkrigstiden hvor landet bl.a. formåede at udnytte de spirende konflikter mellem de europæiske nationer til bl.a. med Montreaux Aftalen fra 1936 til at befæste stræderne til Middelhavet som svar på Italiens ekspansive politik og dernæst at indlemme af Hatay-provinsen i Tyrkiet, som Frankrig opgav kontrollen med. Senere under den kolde krig blev Tyrkiet af USA set som et bolværk mod Sovjetunionen, hvilket gjorde det muligt for Tyrkiet at blive medlem af NATO, selv om Tyrkiets regionale interesser ikke altid stemte overens med Vestens. I de seneste år har Tyrkiets ambitioner om at blive set som en regional leder, dertil medført involvering i borgerkrigen i Syrien og støtte til Aserbajdsjan i krigen mod Armenien, hvilket i Europa har rejst tvivl om Tyrkiets rolle som partner. USA kom således også på kollisionskurs med Tyrkiet i 2019, da landet anskaffede sig russiske S-400 missiler, hvorefter USA udelukkede Tyrkiet fra at købe F-35 kampfly. Bogens præmis er her, at selv om Tyrkiets politiske ageren kan virke omskiftelige, så er der en gennemgående tråd i at Tyrkiet skal fremstå stærk indad- og udadtil, samt indtage en stærk geopolitisk position.\nTil dette formål er bog delt op i tre overordnede dele, hvor formatet som en antologi giver forfatterne til de enkelte kapitler mulighed for at vise, hvordan forskellige forskningsområder bistår hinanden til at øge forståelsen for et overordnet emne. I dette tilfælde Tyrkiet. Forskernes forskellige bidrag er derved bogens styrke, da man som læser præsenteres for, hvordan man kan forstå Tyrkiet ud fra den historiske udvikling i kombination med nutidige begivenheder på nationalt, regionalt og internationalt niveau. Politisk introduceres man bl.a. til, hvordan der er en indenrigspolitisk kamp over fortællingen om Tyrkiet, hvor historie, kulturelle forskelle og religiøsitet er vigtige arenaer.\nKapitlerne kommer her rundt om så forskellige emner såom Erdogans opgør med Kemalismen samt hvordan historiske bygninger som Hagia Sofia og det Hittitiske solsymbol inddrages i den politiske dagsorden. Modsat Mustafa Kemal der ønskede at fremme en før-tyrkisk kultur, spiller Recep Tayyip Erdoğan på værdier og sindbilleder fra den osmanniske fortid, hvor den fælles muslimske identitet vægtes højt. Her beskriver Pernille Carstensen i kapitlet ”Republikken i det osmanniske riges skygge og oldtid som fremtid. Det Hittitiske Solsymbol”, de tidlige forsøg på at fremstille de hittitiske rødder som paneuropæiske, hvilket senere kom i konflikt med Erdoğans vision om Tyrkiet som islamisk stat. Bogen kommer derved godt rundt om, hvad der har været med til at forme det Tyrkiet, vi kender i dag.\nI den første del af bogen, introduceres man som læser til den politiske magtkamp i Tyrkiet op gennem det 19 århundrede og ikke mindst, hvilken rolle militæret har spillet i tyrkisk politik. Centralt er her, hvordan den tyrkiske politiske elite har og gør brug af at favorisere forskellige befolknings og kulturelle grupper, eller modsat udpege dem som trusler mod den nationale sikkerhed. Her skal man som læser holde tungen lige i munden, for at følge med i hvad de forskellige grupperinger i tyrkisk politik historisk har stået for, og hvordan deres interne forhold har udviklet sig.\nAnden del af bogen bringer Tyrkiet op til vores samtid, og hvilken betydning Erdoğan har haft for, hvor Tyrkiet står i dag. To strømninger går igen i kapitlerne: Erdoğans greb om magten og udfordringen af magtbalancen i Mellemøsten. Indenrigspolitisk er det i europæiske øjne særligt forholdende for menneskerettigheder og kurderne, som har fået opmærksomhed, og i to af afsnittets kapitler ser forfatterne Mathias Fiondalen Bickersteth og Anne Sofie Schøtt også på, hvordan synet på Erdoğans Tyrkiet er gået fra at være optimistisk til desillusioneret. Kapitlerne er derved med til at understrege, at disse forhold ikke kan ses isoleret, men som en del af Erdoğans kontrol med magten og derved også forholdet til nabostaterne. I forlængelse heraf kommer Lars Erslev Andersen i sit bidrag med en udredning af dynamikkerne i Mellemøsten, og hvordan Tyrkiet gennem en aktivistisk udenrigspolitik og ved at skabe nye alliancer søger at positionere sig som en regional leder.\nMed bogens tredje del inddrages Danmark og det danske syn på Tyrkiet aktivt. Først fremstilles, hvordan den kunstneriske fremstilling af ”Tyrken” i dansk bevidsthed har skabet en fortælling om Tyrkiet, som kun har svage rødder i virkeligheden, men som også har skabt en frygt for det ”fremmede”. Det har også konsekvenser for dansk politisk, hvor synet på Tyrkiet svinger gennem årene. Selv om Vesten er kritisk overfor Tyrkiets, særligt i forhold til menneskerettigheder, kurderne, flygtningesituationen og involveringen i Syrien, er det pragmatiske forhold, som i sidste ende bestemmer Danmarks forhold til Tyrkiet.\nMed ’Tyrkiet – Hvorfra, Hvorhen?’ gør forfatterne en flot indsats for at skabe et mere nuanceret billede af Tyrkiet og bevæggrundene bag de politiske beslutninger, landet tager. Har man ikke forstået bogens første del, og det grundlag den giver, kan kapitlerne godt virke en smule forvirrende, og man kan som læser godt sidde med følelsen af: ”har jeg nu også virkeligt forstået det?”. Har man ikke desto mindre det, vil man som læser, når man er færdig med bogen sidde med en klar understregning af at kulturel og historisk viden om Tyrkiet.\nRedaktørerne har med bogen haft det mål at skabe perspektiv og kontekst for forhold, som ofte anskues separat, hvorved bogen giver en helhedsforståelse af Tyrkiet, hvor historiske handlinger og ambitioner knyttes sammen med samtidige. Dette lykkes samlingen af kapitler med, hvor de på tværs af hinanden præsenterer en større sammenhæng for, hvor Tyrkiet kommer fra og hvor landet kan bevæge sig hen, men hver for sig præsenterer kapitlerne også spændende tanker og indsigt, som kan læses uafhængig af hinanden.\n’Tyrkiet – Hvorfra, Hvorhen?’ får af den grund 3 ud af 5 faner.\nPubliceret den 3. jun. 2022\nHistorie Tyrkiet Anmeldelser Geopolitik\nIngeniørtropper og A-krig\nOperationerne i Nordmandiet fra D-dag til Falaise-lommens likvidering, særligt set fra tysk side