Fronius Tauro\nBezpečnostní opatření na pracovišti\nInformace k hodnotám hlukových emisí\nOchranné uzemnění (PE)\nAC Daisy Chain\nOchrana osob a zařízení\nVarovná upozornění a výkonový štítek na přístroji\nWSD (Wired Shut Down)\nCentrální ochrana sítě a systému\nPřepěťová ochrana SPD\nPředpisové použití přístroje\nUstanovení pro fotovoltaický systém\nChlazení střídače nuceným větráním\nOvládací prvky a přípojky\nFotovoltaické přípojky – Tauro 50-3-D (direct)\nFotovoltaické přípojky – Tauro Eco 50-3-D (direct)\nFotovoltaické přípojky – Tauro Eco 99-3-D / 100-3-D (direct)\nFotovoltaické přípojky – pre-combined\nVolitelný zámek odpojovače DC\nMožnosti montáže komponent jiných dodavatelů\nČást střídače pro datovou komunikaci\nČást pro datovou komunikaci\nSchéma interního zapojení vstupů a výstupů\nFunkce tlačítek a zobrazení stavu LED\nVolba umístění a montážní polohy\nVolba umístění střídače\nPřeprava pomocí vysokozdvižného vozíku\nVýběr upevňovacího materiálu\nRozměry montážní konzoly\nMontáž střídače na stěnu\nMontáž střídače na Floor Racks\nPřipojení střídače k veřejné síti (strana AC)\nPřipojovací část AC\nPřipojení hliníkových kabelů\nMaximální jištění na straně střídavého proudu\nÚprava místa upínání rychlosvorky\nDodatečné zavedení vodiče PE pro uzemnění\nVypnutí volitelného odpojovače AC\nPřipojení přístroje střídače k veřejné síti – Singlecore\nPřipojení střídače k veřejné síti – Multicore\nPřipojení přístroje střídače k veřejné síti – Daisy Chain\nPřipojení kabelu s kabelovou koncovkou\nPřipojení fotovoltaických kabelů ke střídači\nVšeobecné informace o solárních panelech\nJištění DC u varianty „pre-combined“\nPříklad rozvaděče pro Fronius Tauro Eco 50-3-P / 99-3-P / 100-3-P\nPříklad rozvaděče pro Fronius Tauro 50-3-P\nRozdělení větví solárních panelů u varianty direct\nPřipojení fotovoltaických kabelů – konektory MC4\nZakrytí konektorů MC4\nPřipojení fotovoltaických kabelů – varianta „pre-combined“\nVýměna DC stringových pojistek\nZavření a zapnutí střídače\nPřipojení kabelů datové komunikace\nPřípustné kabely pro část pro datovou komunikaci\nVíce střídačů v síti\nVedení kabelů datové komunikace\nPrvní uvedení střídače do provozu\nZobrazení kontroly a monitoringu systému Fronius (Pilot)\nInstalace pomocí aplikace\nNastavení – webová stránka střídače\nFunkce a vstupy/výstupy\nEditor EVU – AUS – Demand Response Modes (DRM)\nDemand Response Modes (DRM)\nBezpečnostní požadavky a požadavky na síť\nOmezení dodávky do sítě\nVstupy/výstupy pro řízení výkonu\nSchéma připojení – 4 relé\nNastavení vstupů/výstupů pro řízení výkonu – 4 relé\nSchéma připojení – 3 relé\nNastavení vstupů/výstupů pro řízení výkonu – 3 relé\nSchéma připojení – 2 relé\nNastavení vstupů/výstupů pro řízení výkonu – 2 relé\nSchéma připojení – 1 relé\nNastavení vstupů/výstupů pro řízení výkonu – 1 relé\nStavové zprávy a odstranění problémů\nTauro 50-3-D / 50-3-P\nTauro Eco 50-3-D / 50-3-P\nTauro Eco 99-3-D / 99-3-P\nTauro Eco 100-3-D / 100-3-P\nIntegrovaný odpojovač DC\nkterá by mohla mít za následek drobná nebo lehká zranění a materiální škody, pokud by nebyla odstraněna.\nUvidíte-li některý ze symbolů uvedených v kapitole „Bezpečnostní předpisy“, je to důvod ke zvýšení pozornosti.\nPřístroj je vyroben podle současného stavu techniky a s ohledem na platné bezpečnostní předpisy. Při neodborné obsluze nebo nesprávném použití hrozí nebezpečí\nVšechny osoby, které se podílejí na uvedení do provozu a údržbě přístroje, musí\nmít znalosti v oboru elektroinstalací a\nKromě tohoto návodu k obsluze je nezbytné dodržovat příslušné všeobecně platné i místní předpisy týkající se prevence úrazů a ochrany životního prostředí.\nVšechny popisy na přístroji, které se týkají bezpečnosti provozu, je třeba\nPřístroj používejte pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení plně funkční. Pokud tato bezpečnostní zařízení nejsou zcela funkční, existuje nebezpečí\nBezpečnostní zařízení nikdy neobcházejte ani nevyřazujte z provozu.\nUmístění bezpečnostních a varovných upozornění na přístroji najdete v návodu k obsluze vašeho přístroje v kapitole „Varovná upozornění na přístroji“.\nZávady, které narušují bezpečný provoz, musí být odstraněny před zapnutím přístroje.\nOpravy smí provádět výhradně autorizovaný odborný servis.\nU dílů pocházejících od jiných výrobců nelze zaručit, že jsou navrženy a vyrobeny tak, aby vyhověly bezpečnostním a provozním nárokům. Používejte pouze originální náhradní díly (platí i pro normalizované součásti).\nPři instalaci přístrojů s otvory pro chladicí vzduch zajistěte, aby chladicí vzduch mohl vzduchovými štěrbinami volně vcházet a vycházet. Používání přístroje musí odpovídat stupni krytí uvedenému na jeho typovém štítku.\nHladina akustického tlaku střídače je uvedena v části Technické údaje.\nSpojení jednoho bodu v přístroji, systému nebo zařízení se zemí na ochranu proti zásahu elektrickým proudem v případě závady. Při instalaci střídače Tauro je povinná přípojka PE, protože se jedná o přístroj ochranné třídy 1. Při připojení vodiče PE dbejte, aby byl zajištěn proti neúmyslnému odpojení. Je nutné dodržovat všechny body uvedené v kapitole „Připojení střídače k veřejné síti (strana AC)“, včetně použití podložek, šroubových pojistek a matic s definovaným točivým momentem.\nMusí být zajištěno, že při použití odlehčení tahu bude ochranný vodič v případě možného výpadku odpojený jako poslední. Při připojování ochranného vodiče je nutné dodržovat všechny požadované minimální průřezy stanovené příslušnými místními předpisy. Kromě toho minimální průřez vodiče PE musí mít podle výrobkové normy IEC 62109-1 alespoň polovinu fázových průřezů, protože pro fáze (L1 / L2 / L3) se musí použít průřez alespoň 35 mm² (50 kW) nebo 70 mm² (99,99 / 100 kW).\nDíky své konstrukci a způsobu fungování nabízí střídač maximální bezpečnost při montáži i provozu.\nV případě varianty střídače „AC Daisy Chain“ lze vedení proudu AC vést ze střídače přímo do jiného střídače. Díky tomu je možné rychle propojit několik střídačů Tauro, a to až do maximálního výstupního výkonu 200 kW.\nMinimální průřez kabelu je definován pojistkou v bodě síťového připojení. Větší průřez kabelu je možné zvolit kdykoli. Je nutné zohlednit a aplikovat aktuálně platné místní normy.\nPlatí pouze pro typy přístroje Fronius Tauro 50-3-D / Eco 50-3-D / Eco 99-3-D / Eco 100-3-D (direct):\nPojistky větví ve střídači Fronius Tauro poskytují dodatečné jištění solárních panelů.\nPro toto jištění solárních panelů je rozhodující maximální zkratový proud ISC, maximální zpětný proud panelů IR nebo údaj o maximální hodnotě pojistky větví z datového listu příslušného solárního panelu.\nJe nezbytné dodržovat místní předpisy týkající se jištění. Za správnou volbu pojistek větví je zodpovědný elektroinstalatér, který instalaci provádí.\nInformace o výměně pojistek větví najdete v kapitole Výměna DC stringových pojistek na straně (→).\nDíky portálu Fronius Solar.web, resp. Fronius Solar.web Premium může vlastník systému nebo instalační firma fotovoltaický systém snadno monitorovat a analyzovat. Při odpovídající konfiguraci střídač předává na portál Fronius Solar.web data, jako je výkon, výnosy, spotřeba nebo energetická bilance. Podrobnější informace najdete v článku Solar.web – Monitorování a analýza.\nKonfigurace se provádí prostřednictvím asistenta uvedení do provozu, viz kapitolu Instalace pomocí aplikace na str. (→) nebo Instalace pomocí webového prohlížeče na str. (→).\nPředpoklady pro konfiguraci:\nInternetové připojení (stahování: min. 512 kbit/s, odesílání: min. 256 kBit/s)*.\nUživatelský účet na solarweb.com.\nDokončená konfigurace prostřednictvím asistenta uvedení do provozu.\nTyto specifikace nepředstavují absolutně žádnou záruku bezvadné funkce. Vysoká chybovost přenosu, výkyvy při příjmu nebo výpadky přenosu mohou negativně ovlivnit přenos dat. Společnost Fronius doporučuje vyzkoušet internetové připojení podle minimálních požadavků na místě.\nNebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.\nNásledkem mohou být těžká zranění a materiální škody.\nVeškeré práce popsané v tomto dokumentu smějí provádět jen odborně vyškolené osoby.\nTento dokument je nutné přečíst a porozumět mu.\nVšechny návody k obsluze systémových komponent, zejména bezpečnostní předpisy, je nutné přečíst a porozumět jim.\nNebezpečí v důsledku elektromagnetických polí. Během provozu vznikají elektromagnetická pole,\nkterá mohou mít negativní účinky na zdraví osob, například na uživatele srdečních stimulátorů.\nNezdržujte se delší dobu blíže střídači než 20 cm.\nÚplně dole na výkonovém štítku je natištěné 4místné číslo (coded production date), ze kterého lze odvodit datum výroby.\nOdečtením 11 od prvních dvou číslic dostaneme rok výroby.\nPoslední dvě číslice znamenají kalendářní týden, ve kterém byl přístroj vyroben.\nPříklad: hodnota na výkonovém štítku = 3205\n32 - 11 = 21 → rok výroby 2021\n05 = 5. kalendářní týden\nSymboly na výkonovém štítku:\nOznačení CE – potvrzuje shodu s platnými směrnicemi a předpisy EU.\nOznačení UKCA – potvrzuje shodu s platnými směrnicemi a předpisy Spojeného království.\nOznačení WEEE – odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s evropskou směrnicí a vnitrostátními právními předpisy.\nOznačení RCM – testováno podle australských a novozélandských požadavků.\nOznačení ICASA – testováno v souladu s požadavky Nezávislého komunikačního úřadu Jihoafrické republiky.\nOznačení CMIM – testováno podle požadavků IMANOR na dovozní předpisy a soulad s marockými normami.\nNebezpečí závažného ohrožení osob a poškození majetku chybnou obsluhou.\nTento návod k obsluze.\nNebezpečné elektrické napětí.\nPřed otevřením přístroje vyčkejte na vybití kondenzátorů!\nText varovných upozornění:\nÚraz elektrickým proudem může být smrtelný. Před otevřením přístroje zajistěte, aby vstupní i výstupní strana byly bez napětí a izolované.\nKabelové vypínání WSD přeruší dodávání energie ze střídače do sítě, když je aktivováno spouštěcí zařízení (spínač).\nPři výpadku podřízeného střídače (Slave) dojde k jeho přemostění a ostatní střídače zůstanou v provozu. Při výpadku druhého podřízeného střídače (Slave) nebo hlavního střídače (Master) dojde k přerušení provozu celého řetězce WSD.\nInstalace viz WSD (Wired Shut Down) na straně (→).\nStřídač umožňuje použít integrovaná relé AC ve spojení s centrální ochranou sítě a systému jako síťový vypínač (podle §6.4.1 normy VDE-AR-N 4105:2018:11). Za tímto účelem je nutné do řetězce WSD integrovat centrální spouštěcí zařízení (spínač) dle popisu uvedeného v kapitole „WSD (Wired Shut Down)“.\nStřídač je v souladu s normou IEC 62109-2 vybaven kontrolní jednotkou chybového proudu (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) s citlivostí na všechny druhy proudu.\nTato jednotka monitoruje chybové proudy ze solárního panelu až k výstupu AC střídače a v případě nepřípustného chybového proudu odpojí střídač od sítě.\nStřídač je na straně DC i AC vybaven integrovanou ochranou proti přepětí v souladu s normou IEC 62109-2. Ochrana proti přepětí chrání systém před poškozením při přepětí.\nPřepěťová ochrana (Surge Protective Device – SPD) chrání proti dočasným přepětím a odvádí rázové proudy (např. při zásahu bleskem). Kromě celkové koncepce ochrany proti bleskům přispívá zařízení SPD také k ochraně FV systémových komponent.\nPři spuštění přepěťové ochrany se změní barva indikátoru ze zelené na červenou (mechanický ukazatel).\nPokud se aktivovala ochrana SPD, je k dispozici digitální displej. Pro nastavení této funkce viz PDF „SPD Auslösung / Temporary SPD Triggering“ v části Servis a podpora na www.fronius.com\nPodle nastavení výše popsané funkce reaguje střídač také, když je 2pólový signální kabel přepěťové ochrany přerušený nebo poškozený.\nSolární střídač je určen výlučně pro převádění stejnosměrného proudu ze solárních panelů na střídavý proud a jeho následné dodávání do veřejné elektrické sítě.\njakékoli jiné a tento rámec přesahující použití,\npřestavby na střídači, které nebyly společností Fronius výslovně doporučeny,\nZa škody vzniklé nepředpisovým použitím výrobce neručí. Nároky na záruku zanikají.\nK předpisovému používání patří i dodržování veškerých upozornění uvedených v tomto návodu k obsluze.\nStřídač je určen výlučně pro připojení a provoz se solárními panely.\nPoužití v kombinaci s jinými generátory DC (např. větrnými generátory) není povoleno.\nProvoz střídače je zcela automatický. Jakmile je po východu slunce k dispozici dostatek energie ze solárních panelů, střídač začne kontrolovat fotovoltaický systém (měření izolace) a síť (síťové napětí a frekvence sítě). Pokud jsou všechny hodnoty v normě, dojde k automatickému připojení k síti a dodávce energie do sítě.\nStřídač pracuje tak, aby byl ze solárních panelů odebírán maximální možný výkon. Tato funkce sledování slunce je označována jako „Maximum Power Point Tracking“ (MPPT). V případě zastínění solárních panelů lze díky funkci „Dynamic Peak Manager“ nadále získávat větší část místního maximálního výkonu (LMPP) fotovoltaického systému.\nJakmile se začne stmívat a není již dostatek energie pro dodávání energie do sítě, střídač zcela odpojí výkonovou elektroniku od sítě a přeruší provoz. Všechna nastavení a uložené údaje zůstanou zachovány.\nChlazení střídače nuceným větráním probíhá prostřednictvím ventilátorů řízených na základě teploty. Vzduch nasávaný na přední straně je uzavřeným kanálem veden a odváděn skrze chladicí tělesa AC i DC a následně přímo skrze cívky.\nUzavřený kanál pro vedení vzduchu zaručuje, že se elektronická část nedostane do styku s vnějším vzduchem. Díky tomu je zamezeno znečištění elektronické části.\nOtáčky ventilátoru a teplota střídače jsou kontrolovány.\nVentilátory střídače s regulovanými otáčkami a kuličkovými ložisky umožňují:\noptimální chlazení střídače,\nchladnější součástky a tím delší životnost,\nco nejnižší spotřebu energie,\nvysoký výstupní výkon i v horním teplotním rozsahu střídače.\nKdyž je teplota střídače příliš vysoká, střídač za účelem vlastní ochrany automaticky sníží aktuální výstupní výkon. Příčinami příliš vysoké teploty přístroje může být vysoká okolní teplota nebo nedostatečný odvod tepla (např. při montáži do kontejnerů bez dostatečného odvodu tepla).\nSnížení výkonu krátkodobě omezí výkon střídače, aby jeho teplota nepřekračovala přípustnou mezní hodnotu.\nPři překročení maximální teploty se střídač bezpečně vypne a dodávku energie do sítě znovu obnoví až po ochlazení.\nSlouží k odpojení elektrického propojení solárních panelů se střídačem. Podle typu přístroje jsou vestavěné 2 nebo 3 odpojovače DC.\nOdpojovače DC lze zajistit proti zapnutí pomocí visacích zámků.\nVolitelný odpojovač AC\nVolitelný odpojovač AC odpojuje propojení střídače se sítí.\nPodrobnější informace o funkci tlačítka viz Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED\nZobrazení stavu LED\nPodrobnější informace o zobrazení stavu LED viz Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED\nTauro Eco 50-3-P / 99-3-P / 100-3-P\nPomocí volitelného zámku odpojovače DC lze střídač zajistit proti nechtěnému vypnutí.\nNad připojovací částí DC je k dispozici místo pro montáž komponent jiných dodavatelů. Na lištu je možné namontovat komponenty s maximální šířkou 14,5 cm (8 TE). Tyto komponenty musí být odolné vůči teplotám od ‑40 °C do +85 °C.\nČást střídače pro datovou komunikaci (PC-Board Pilot) se nachází nad přípojkami DC střídače.\nPřípojná svorka Modbus\nZasouvací přípojná svorka pro instalaci Modbus 0, Modbus 1, 12 V a GND (země).\nProstřednictvím přípojné svorky Modbus se vytvoří datové připojení k připojeným komponentám. Vstupy M0 a M1 je možné volně zvolit. Max. 4 Modbus účastníci na jeden vstup, viz kapitolu Modbus účastníci na str. (→).\nSpínač WSD (Wired Shut Down)\nDefinuje střídač jako hlavní zařízení WSD (Master) nebo podřízené zařízení WSD (Slave).\nPoloha 1: WSD Master\nPoloha 0: WSD Slave\nSpínač Modbus 0 (MB0)\nZapne/vypne zakončovací odpor pro Modbus 0 (MB0).\nPoloha 1: Zapnutý zakončovací odpor (tovární nastavení)\nPoloha 0: Vypnutý zakončovací odpor\nSpínač Modbus 1 (MB1)\nZapne/vypne zakončovací odpor pro Modbus 1 (MB1).\nSlouží k ovládání střídače. Viz kapitolu Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED na straně (→).\nKomunikační kontrolka LED\nUkazuje stav propojení střídače.\nProvozní kontrolka LED\nUkazuje provozní stav střídače.\nEthernetová přípojka pro datovou komunikaci (např. router sítě WLAN, domácí síť nebo pro uvedení do provozu pomocí notebooku viz kapitolu Instalace pomocí webového prohlížeče na str. (→)).\nEthernetová přípojka jen pro interní použití (podporu).\nPřípojná svorka WSD\nZasouvací přípojná svorka pro instalaci WSD. Viz kapitolu WSD (Wired Shut Down) na straně (→).\nNapájení max. 1 A při 5 V. Prostřednictvím USB nelze provádět aktualizaci softwaru ani záznam dat.\nPřípojná svorka vstupů a výstupů\nZasouvací přípojná svorka pro digitální vstupy/výstupy. Viz kapitolu Přípustné kabely pro část pro datovou komunikaci na str. (→).\nOznačení (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) platí pro funkci Demand Response Mode, viz kapitolu Editor EVU – AUS – Demand Response Modes (DRM) na straně (→).\nProstřednictvím pinu V+ / GND existuje možnost dodávat do externího síťového zdroje napětí v rozsahu 12,5–24 V (+ max. 20 %). Výstupy IO 0–5 lze následně napájet dodaným externím napětím. Z každého výstupu lze odebrat maximálně 1 A, přičemž celkově je povolen maximální odběr 3 A. Jištění je třeba zajistit externě.\nNebezpečí na základě přepólování na přípojných svorkách v důsledku nesprávného připojení externích síťových zdrojů.\nNásledkem může být vážné poškození střídače.\nPřed připojením externího síťového zdroje zkontrolujte jeho polaritu vhodným měřicím přístrojem.\nKabely na výstupech V+ / GND je třeba připojit se správnou polaritou.\nPři překročení celkového výkonu (6 W) spínač vypne celé externí napájení.\nProstřednictvím provozních kontrolek LED se zobrazuje stav střídače. Při poruchách je třeba provést jednotlivé kroky v aplikaci Fronius Solar.web Live.\nOptický senzor se ovládá dotykem prstu.\nProstřednictvím komunikačních kontrolek LED se zobrazuje stav propojení. Za účelem vytvoření propojení je třeba provést jednotlivé kroky v aplikaci Fronius Solar.web Live.\n1× = otevře se WLAN Accesspoint (AP).\n2× = aktivuje se zabezpečené nastavení WLAN Protected Setup (WPS).\n3 sekundy (max. 6 sekund) = ukončí se servisní hlášení a deaktivuje se uzamčení tlačítek.\nStřídač pracuje bez problémů.\nStřídač se spouští.\nStřídač se nachází v pohotovostním režimu Standby, nepracuje (např. nedodává do sítě v noci) nebo není nakonfigurovaný.\nStřídač signalizuje kritický stav.\nStřídač signalizuje kritický stav a nedochází k dodávání energie do sítě.\nSíťové připojení prostřednictvím WPS.\n2× = režim vyhledávání WPS.\nSíťové připojení prostřednictvím WLAN AP.\n1× = režim vyhledávání WLAN AP (aktivní po dobu 30 minut).\nNení nakonfigurované síťové připojení.\nStřídač pracuje bez problémů, signalizuje se chyba sítě.\nStřídač provádí aktualizaci.\n/ blikají modře\nPři výběru místa pro střídač dodržujte následující kritéria:\nZařízení instalujte pouze na pevný, nehořlavý podklad\nMax. okolní teplota: -40 °C / +65 °C\n* s vestavěným volitelným odpojovačem AC: -30 °C / +65 °C\nRelativní vlhkost vzduchu: 0–100 %\nV případě zabudování střídače do skříňového rozvaděče nebo podobného uzavřeného prostoru zajistěte dostatečný odvod tepla pomocí nuceného větrání.\nPři montáži střídače na vnější zeď stájí ponechejte mezi střídačem a větracími otvory či jinými otvory ve zdech vzdálenost alespoň 2 m ve všech směrech.\nMontáž je povolena na následující povrchy:\nnástěnná montáž (zdi z vlnitého plechu (montážní lišty), cihlové zdi, betonové zdi nebo jiné nehořlavé povrchy s dostatečnou nosností)\nPole-Mount (montáž pomocí montážních lišt, za solárními panely přímo na nosné konstrukci solárních panelů)\nploché střechy (pokud se jedná o fóliovou střechu, je třeba zajistit, aby fólie splňovaly požadavky protipožární ochrany a nebyly tedy snadno hořlavé – je nutné dodržovat národní předpisy)\npřístřešky na parkovištích (nesmí se jednat o instalaci nad hlavou)\nOdpojovače DC musejí být po instalaci střídače vždy volně přístupné.\nStřídač je určen pro montáž ve vnitřních prostorách.\nStřídač je určen pro montáž ve venkovních prostorách.\nStřídač je díky svému stupni krytí IP 65 odolný vůči vodě tryskající ze všech směrů, lze jej tedy provozovat i ve vlhkém prostředí.\nAby se střídač co nejméně zahříval, je lepší vůbec jej nevystavovat přímému slunečnímu záření. Namontujte střídač do chráněné polohy, např. pod solárními panely nebo pod přesahem střechy.\nDŮLEŽITÉ! Je zakázáno instalovat a provozovat střídač v nadmořské výšce vyšší než 4000 m.\nStřídač neinstalujte v těchto místech:\noblasti výskytu čpavku, leptavých par, kyselin nebo solí (například sklady hnojiv, ventilátory stájí, chemická zařízení, koželužné dílny atd.)\nVzhledem ke vzniku hluku během určitých provozních stavů neumísťujte střídač do bezprostřední blízkosti obydlí.\nprostory se zvýšeným rizikem nehod způsobených chovnými zvířaty (koně, dobytek, ovce, prasata atd.),\nstáje a přilehlé prostory,\nsklady a zásobárny slámy, sena, řezanky, jadrných krmiv, hnojiv atd.,\nsklady a místa zpracování ovoce, zeleniny a vinařských produktů,\nprostory pro přípravu jadrných krmiv, zelených krmiv a krmných směsí.\nDer Wechselrichter ist staubdicht (IP 65) ausgeführt. V oblastech s vysokým nahromaděním prachu se však mohou chladicí plochy zaprášit a tím snížit tepelnou výkonnost. V takovém případě je nutné pravidelné čištění. Instalace v prostorách a okolí s vysokou tvorbou prachu se proto nedoporučuje.\nStřídač je určen ke svislé montáži na svislou stěnu. Volitelné Floor Racks se nesmí používat při svislé montáži.\nPři vodorovné montážní poloze střídače je nutné, aby byl střídač pod minimálním sklonem 3°, aby mohla volně odtékat voda. Doporučuje se montáž volitelných Floor Racks. Floor Racks lze použít pouze při montážní poloze pod úhlem 0–45°.\nStřídač je vhodný pro montáž na šikmou plochu.\nStřídač neinstalujte na šikmou plochu s přípojkami orientovanými nahoru.\nNa svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do šikmé polohy.\nNa svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do vodorovné polohy.\nNa svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač s přípojkami orientovanými nahoru.\nStřídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými nahoru.\nStřídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými dolů.\nStřídač neinstalujte na strop.\nNebezpečí závažného zranění osob a materiálních škod v důsledku padajících, resp. převrácených předmětů.\nPři přepravě jeřábem:\nŘetězy a lana zavěste pouze do závěsných bodů.\nŘetězy a lana zavěste vždy do obou závěsných bodů.\nPád nebo převrácení zařízení může znamenat ohrožení života.\nPři přepravě pomocí vysokozdvižného vozíku zajistěte střídač proti převrácení.\nNeprovádějte žádné rychlé změny směru, nebrzděte a neakcelerujte příliš rychle.\nV závislosti na povrchu použijte odpovídající upevňovací materiály a dodržujte doporučení týkající se rozměrů šroubů pro montážní konzolu.\nZa správný výběr upevňovacího materiálu je odpovědný montážní pracovník.\nRozměry montážní konzoly – všechny údaje v mm.\nDodržujte místní předpisy pro zvedání těžkých břemen, případně zvedejte přístroj jeřábem pomocí závěsných ok.\nPro upevnění střídače do montážní konzoly používejte pouze šrouby, které jsou součástí balení.\nPřipevnění střídače na vodorovnou montážní plochu není bezpodmínečně nutné, ale doporučujeme jej.\nV závislosti na podkladu jsou pro instalaci Floor Racks na podlahu zapotřebí různé hmoždinky a šrouby. Hmoždinky a šrouby proto nejsou součástí dodávky střídače. Za správný výběr vhodných hmoždinek a šroubů je odpovědný montážní pracovník.\n2.Střídač a Floor Racks pevně připevněte k určenému podkladu pomocí vhodného montážního materiálu.\nNestoupejte na přístroj!\nDŮLEŽITÉ! Pro optimální funkci kontroly sítě musí být odpor přívodů k síťovým přípojkám co nejnižší.\nDŮLEŽITÉ! K rychlosvorkám lze připojit pouze následující kabely:\nRE (kulatý, jednožilový),\nRM (kulatý, vícežilový),\nSE (sektorový, jednožilový),\nSM (sektorový, vícežilový),\nlankové kabely pouze v kombinaci s kabelovými zakončovacími dutinkami.\nLankové kabely bez kabelových zakončovacích dutinek se smí připojit k závitovým šroubům M10 síťových přípojek pouze s příslušnou kabelovou koncovkou M10.\nUtahovací moment = 18 Nm\nVarianta kabelové průchodky „Multicore“\nU větší průchodky lze použít následující vnější průměry kabelu:\n16 – 27,8 – 36,2 – 44,6 – 53 – 61,4 mm\nMenší průchodkou (šroubovací kabelovou průchodkou M32) je možné vést zemnicí kabely s průměrem 10–25 mm.\nVarianta kabelové průchodky „Singlecore“\n5 průchodek M40\nVarianta kabelové průchodky „AC Daisy Chain“\n10 průchodek M32\nDo síťových přípojek lze připojit rovněž hliníkové kabely.\nPři připojení hliníkových kabelů:\ndodržujte národní a mezinárodní směrnice pro připojování hliníkových kabelů,\nza účelem ochrany hliníkových vodičů před oxidací je namažte vhodným mazivem,\nDodržujte pokyny výrobce kabelů.\nKabely AC musí být minimálně odolné teplotě 90 °C.\nPokud budou použity kabely, které tyto teplotní požadavky nesplňují, nasaďte přes fázové vodiče (L1 / L2 / L3) i přes neutrální vodič (N) ochrannou hadici (číslo položky 4,251,050). Uzemnění PE není nutné chránit ochrannou hadicí.\nU varianty „AC Daisy Chain“ je nutné chránit fázové vodiče i neutrální vodič ochrannou hadicí, a proto jsou u ní potřeba dvě sady ochranné hadice.\nV závislosti na výkonnostní třídě a variantě zapojení vyberte dostatečně velké průřezy kabelů!\nTauro Eco 50-3\nSinglecore / Multicore\nDaisy Chain (bez odpojovače AC)\nTauro Eco 99-3\nTauro Eco 100-3\nNeexistuje obecný požadavek na použití proudového chrániče.\nPokud se proudový chránič (RCD) přesto použije, musí to být typ B s vybavovacím proudem alespoň 1000 mA.\nStřídač se smí používat maximálně s jističem 355 A.\nMaximální výstupní nadproudová ochrana\nFronius Tauro 50-3\n3 x 355 A\nFronius Tauro Eco 50-3\nFronius Tauro Eco 99-3\nFronius Tauro Eco 100-3\nUpínací plocha rychlosvorky má při dodávce rozměr 35–150 mm². Pomocí jednoduché přestavby rychlosvorky lze upínací plochu zvětšit na 185–240 mm².\nV pravé spodní části pláště přístroje lze vyvrtat otvor pro dodatečné vedení vodiče PE.\nNebezpečí v důsledku chybných nebo nedostatečných otvorů.\nMůže dojít ke zranění očí a rukou v důsledku odletujících součástí a ostrých hran i k poškození střídače.\nPři vrtání noste vhodné ochranné brýle.\nK vrtání používejte pouze stupňovitý vrták.\nDbejte na to, abyste nepoškodili žádné součásti uvnitř přístroje (například blok přípojek).\nPrůměr vrtaných otvorů přizpůsobte jednotlivým přípojkám.\nVhodným nářadím očistěte hrany otvorů.\nOdstraňte ze střídače zbytky po vrtání.\nDo otvoru vložte šroubení a připevněte ho pomocí utahovacího momentu uváděného výrobcem.\nOtvor je třeba utěsnit v souladu se stupněm krytí střídače!\nNebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů.\nÚraz elektrickým proudem může být smrtelný.\nPřed veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.\nPevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.\nNebezpečí poškození střídače nesprávně dotaženými kabelovými přípojkami.\nNesprávné dotažení kabelových přípojek může zapříčinit tepelné poškození střídače a následně vést k požáru.\nPři připojování kabelů AC a DC dávejte pozor, aby byly všechny kabely k přípojkám na střídači dotaženy správně s uvedeným utahovacím momentem.\nDŮLEŽITÉ! U přípojky PE je dodatečně třeba dodržovat požadavky bezpečného připojení vodiče PE definované v části „Bezpečnostní předpisy“.\nPři připojování dbejte na správný sled fází: PE, N, L1, L2 a L3.\nUpevnění provádějte utahovacím momentem uvedeným výrobcem odlehčení tahu.\nUpevnění provádějte utahovacím momentem uvedeným výrobcem.\nMísto připojení kabelů pomocí rychlosvorek lze alternativně použít kabely s kabelovými koncovkami a připojit je k závitovému šroubu M12.\nNebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu.\nNebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku nesprávného připojení přípojných svorek / fotovoltaických konektorů.\nPři připojování varianty D („direct string“) dbejte na to, aby byl každý pól jedné větve veden skrze stejný fotovoltaický vstup, např.:\n„+ pól větve 1“ na vstupu PV 1.1+ a „- pól větve 1“ na vstupu PV 1.1-\nNebezpečí v důsledku napětí DC. I po vypnutí odpojovačů DC jsou pojistné tištěné spoje (100-3-D / 99-3-D) / pojistný tištěný spoj (50-3-D) a všechny součásti umístěné před odpojovači DC stále pod napětím.\nNebezpečí poškození střídače nesprávně dotaženými přípojnými svorkami.\nNesprávné dotažení přípojných svorek může zapříčinit tepelné poškození střídače a následně vést k požáru.\nPři připojování kabelů AC a DC dbejte, aby všechny přípojné svorky byly správně dotažené uvedeným utahovacím momentem.\nNebezpečí poškození střídače použitím nekompatibilních konektorů.\nNekompatibilní konektory mohou zapříčinit tepelné poškození střídače a následně vést k požáru.\nPoužívejte pouze originální konektory (MC4) od firmy Stäubli (dříve Multi-Contact).\nNebezpečí poškození střídače v důsledku překročení maximálního vstupního proudu na větev.\nPřekročení maximálního vstupního proudu na větev může způsobit poškození střídače.\nDodržujte maximální vstupní proud střídače na větev uvedený v technických údajích.\nAni při použití konektorů typu Y nebo T nesmí dojít k překročení maximálního vstupního proudu.\nZa účelem vhodného výběru solárních panelů a co nejhospodárnějšího využití střídače respektujte následující body:\nNapětí naprázdno u solárních panelů při konstantním slunečním záření a klesající teplotě stoupá. Napětí naprázdno nesmí překročit max. přípustné systémové napětí. Napětí naprázdno vyšší než uvedené hodnoty vede ke zničení střídače a zániku veškerých nároků na záruku.\nDodržujte teplotní koeficienty uvedené na datovém listu solárních panelů.\nPřesné hodnoty pro dimenzování solárních panelů poskytnou pro tento účel vytvořené výpočetní programy, např. Fronius Solar.configurator.\nPřed připojením solárních panelů překontrolujte, zda hodnota napětí pro solární panely uvedená výrobcem odpovídá skutečné hodnotě.\nSolární panely připojené ke střídači musí odpovídat normě IEC 61730 třída A.\nVětve solárních panelů nesmějí být uzemněné.\nKabely DC musí být minimálně odolné teplotě 90 °C.\nV závislosti na typu přístroje vyberte dostatečně velké průřezy kabelů!\nTauro 50-3 / Eco 50-3 /\nEco 99-3 / Eco 100-3\n2,5–10 mm² (viz datový list konektoru)\nNebezpečí poškození střídače nesprávným jištěním fotovoltaického vedení.\nNejištěné fotovoltaické vedení u varianty přístroje „pre-combined“ může způsobit poškození střídače.\nFotovoltaické vedení musí být jištěno v rozvaděči umístěném před střídačem (varianta „pre-combined“).\n* DC přepěťová ochrana volitelně podle místní normy / volitelný přerušovač DC / volitelné DC SPD\nRozdělte stávající větve solárních panelů rovnoměrně mezi FV vstupy (PV1 / PV2 / PV3) střídače.\nZačněte nejprve obsazovat liché vstupy a až potom sudé vstupy, aby se výkon rozdělil pokud možno rovnoměrně a aby se zvýšila životnost pojistek, např.: (1.1, 2.1, 3.1, 1.3, 2.3...)\nPodle popisu připojte fotovoltaické kabely ze solárních panelů ke konektorům MC4.\nNepoužité konektory MC4 na střídači je nutné uzavřít pomocí záslepek dodaných se střídačem.\nPro ochranu konektorů MC4 je možné namontovat na střídač krycí plech.\nVětve solárních panelů vedené společně do rozvaděče DC je nutné v rozvaděči DC jednotlivě jistit v souladu s platnými státními předpisy!\nPřed prováděním jakýchkoli prací v připojovací části střídače je nutné vypnout napětí DC. To lze provést také v rozvaděči DC.\nNebezpečí v důsledku vadných pojistek.\nNásledkem může být požár.\nVadné pojistky nahrazujte pouze novými ekvivalentními pojistkami.\nVadné pojistky nenahrazujte šrouby.\nNebezpečí v důsledku špatně dimenzovaných DC stringových pojistek\nŠpatně dimenzované DC stringové pojistky mohou způsobit poškození střídače a k němu připojených komponent.\nU varianty D (direct) přístroje Fronius Tauro je třeba použít následující DC stringové pojistky:\nMax. 10 A na větev → lze použít pojistku gPV 15 A, 1000 V (číslo položky Fronius: 41,0007,0230 - pojistka 15 1000 F PV 15A)\nMax. 12 A / 14,5 na větev → je nutné použít pojistku gPV 20 A, 1000V (číslo položky Fronius: 41,0007,0233 - pojistka HL 20A 1kV rychlá)\nFronius Tauro 50-3-D, větev 1.1 - 3.7 /\nFronius Tauro Eco 50-3-D, větev 1.1 - 2.7 /\nFronius Tauro Eco 99 / 100-3-D, větev 1.1 - 2.7\nZkontrolujte hodnoty! Vadné pojistky nahrazujte pouze novými ekvivalentními pojistkami.\nFronius Tauro Eco 99 / 100-3-D, větev 3.1 - 3.8\nNebezpečí v důsledku nesprávně zapojeného odpojovače DC\nNásledkem mohou být těžká poranění a materiální škody.\nVšechny stávající odpojovače DC přepněte do polohy ON (zapnuto) ještě před zapnutím připojení AC.\nOdpojovače DC se smí uvést do chodu vždy jen současně (bezprostředně po sobě).\nOdpojovač DC s přepínačem v poloze „Zapnuto“ při prvním uvedení do provozu automaticky otevře WLAN Accesspoint (AP).\nAlternativně lze WLAN Accesspoint otevřít pomocí optického senzoru, viz kapitolu Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED na straně (→).\nVstupy M0 a M1 je možné volně volit. Na vstupech M0 a M1 přípojné svorky Modbus mohou být připojeni vždy max. 4 Modbus účastníci.\nPokud se funkce „Řízení prostřednictvím protokolu Modbus“ aktivuje v nabídce „Komunikace“ → „Modbus“, nejsou možní žádní Modbus účastníci. Není možné současně odesílat a přijímat data.\nK přípojným svorkám střídače lze připojit kabely následujících typů:\nměděný: kulatý, jednožilový\nměděný: kulatý, lankový\nPřípojky WSD se zasouvací přípojnou svorkou\nDélka odizolovaného vodiče\nLankové s kabelovými zakončovacími dutinkami, s límcem\nLankové s kabelovými zakončovacími dutinkami, bez límce\n0,14 – 1,5 mm2\n0,14 – 1 mm2\nmin. CAT 5 UTP\nPřípojky Modbus se zasouvací přípojnou svorkou\nmin. CAT 5 STP\nPřípojky vstupů/výstupů se zasouvací přípojnou svorkou\nMožný samostatný vodič\nSpolečnost Fronius doporučuje minimálně kabel CAT 5 STP (stíněný kroucený pár) a maximální vzdálenost 100 m.\nSíťové kabely střídačů musí být zapojené do hvězdy. Dodržujte maximální délky kabelů a požadavky na ně kladené!\nAby bylo možné používat připojení k portálu Fronius Solar.web nebo Modbus TCP, musí být každý střídač Tauro připojen přímo k síti přes LAN.\nDŮLEŽITÉ! Jsou-li do střídače zavedeny kabely datové komunikace, respektujte následující body:\nPodle počtu a průřezu zavedených kabelů datové komunikace odstraňte záslepky z těsnicích vložek a nasaďte kabely datové komunikace.\nDo volných otvorů v těsnicí vložce bezpodmínečně nasaďte příslušné záslepky.\nUpozornění! Pokud nejsou záslepky nasazeny nebo jsou nasazeny nesprávně, nelze zaručit stupeň krytí IP65.\nUvolněte převlečnou matici odlehčení tahu a z vnitřní části přístroje vytlačte ven těsnicí kroužek se záslepkami.\nNa místě, kde se má odstranit záslepka, těsnicí kroužek roztáhněte.\n* Záslepku vyjměte pohybem do strany.\nDatový kabel veďte nejdříve převlečnou maticí odlehčení tahu a následně otvorem v plášti přístroje.\nMezi převlečnou matici a otvor v plášti přístroje nasaďte těsnicí kroužek. Datový kabel zatlačte do kabelové průchodky v těsnění. Potom těsnění zatlačte až ke spodní hraně odlehčení tahu.\nZapojte datový kabel s pohyblivou smyčkou v části pro datovou komunikaci a utáhněte převlečnou matici utahovacím momentem min. 2,5 a max. 4 Nm.\nZasouvací přípojná svorka WSD v připojovací části střídače se standardně dodává s přemostěním nainstalovaným ve výrobním závodu. Při instalaci spouštěcího zařízení nebo řetězce WSD je nutné toto přemostění odstranit.\nU prvního střídače s připojeným spouštěcím zařízením z řetězce WSD musí být spínač WSD nastaven do polohy 1 (Master). U všech ostatních střídačů je spínač WSD nastaven do polohy 0 (Slave).\nMax. vzdálenost mezi dvěma přístroji: 100 m\nMax. počet přístrojů: 28\nPři prvním uvedení střídače do provozu je nutné zadat různá nastavení.\nPokud bude nastavení zrušeno před dokončením, zadaná data nebudou uložena a znovu se zobrazí úvodní obrazovka s průvodcem instalací. Při přerušení, např. v důsledku výpadku sítě, budou data uložena. Uvedení do provozu bude po obnovení dodávky energie pokračovat od místa přerušení. Když dojde k přerušení nastavení, dodává střídač do sítě max. 500 W a provozní kontrolka LED bliká žlutě.\nNastavení země je možné provést pouze při prvním uvedení střídače do provozu. Pokud je nutné nastavení země dodatečně změnit, kontaktujte pracovníky instalační společnosti / technické podpory.\nZa účelem jednoduššího znázornění je svislá montážní poloha PC-Boardu Pilot (kontrolek LED) v následujícím textu zobrazena vodorovně.\nK instalaci je nutná aplikace „Fronius Solar.start“. Aplikace je dostupná na různých platformách, aby odpovídala příslušnému koncovému zařízení, na kterém se bude instalace provádět.\n1.Spusťte instalaci v aplikaci.\n2.Vyberte výrobek, ke kterému chcete vytvořit připojení.\n3.Jedním dotykem senzoru otevřete Accesspoint → komunikační kontrolka LED bliká modře.\n4.V jednotlivých částech postupujte podle průvodce instalací a dokončete instalaci.\n5.Přiřaďte systémové komponenty v aplikaci Solar.web a uveďte fotovoltaický systém do provozu.\nPrůvodce sítí a nastavení výrobku lze provádět nezávisle na sobě. Průvodce instalací aplikace Solar.web vyžaduje síťové připojení.\n1.Jedním dotykem senzoru otevřete Accesspoint → komunikační kontrolka LED bliká modře.\n2.V nastaveních sítě vytvořte připojení ke střídači (střídač je zobrazen s názvem „FRONIUS_PILOT“ a sériovým číslem).\n3.Heslo: zadejte 12345678 a potvrďte ho.\nPři zadávání hesla v systému Windows 10 je nejdříve nutné aktivovat odkaz „Připojení pomocí síťového bezpečnostního klíče“, abyste se mohli připojit pomocí hesla: 12345678.\n4.Do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu IP 192.168.250.181 a potvrďte ji. Otevře se průvodce instalací.\n5.V jednotlivých částech postupujte podle průvodce instalací a dokončete instalaci.\n6.Přiřaďte systémové komponenty v aplikaci Solar.web a uveďte fotovoltaický systém do provozu.\n1.Připojte střídač (LAN1) pomocí síťového kabelu (CAT5 STP nebo vyšší).\n2.Jedním dotykem senzoru otevřete Accesspoint → komunikační kontrolka LED bliká modře.\n3.Do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu IP 169.254.0.180 a potvrďte ji. Otevře se průvodce instalací.\n1.V prohlížeči přejděte na webovou stránku střídače.\n2.V nabídce „Přihlášení“ se přihlaste pomocí uživatelského jména a hesla nebo v nabídce „Uživatel“ klikněte na tlačítko „Přihlášení uživatele“ a přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla.\nV závislosti na oprávnění uživatele lze v jednotlivých nabídkách zadat nastavení.\n1.V nabídce „Uživatel“ klikněte na tlačítko „Jazyk“ a vyberte požadovaný jazyk.\nProstřednictvím položky „Přidat komponenty+“ se do systému přidají všechny existující komponenty.\nAktivujte příslušný FV generátor a v příslušném poli zadejte připojený fotovoltaický výkon.\nPro bezproblémový provoz s dalšími zařízeními na výrobu elektrické energie je důležité, aby byl v místě dodávky instalován elektroměr Fronius Smart Meter. Střídač a další generátory musejí být k veřejné síti připojené přes elektroměr Fronius Smart Meter.\nToto uspořádání má vliv také na chování střídače v noci. Pokud je funkce deaktivována, přepne se střídač do pohotovostního režimu Standby, jakmile již není k dispozici žádný fotovoltaický výkon. Zobrazí se hlášení „Power low“. Střídač se znovu spustí ve chvíli, kdy je k dispozici dostatečný fotovoltaický výkon.\nPo připojení elektroměru je nutné nakonfigurovat polohu.\nDo jednoho systému lze nainstalovat více elektroměrů Fronius Smart Meter. Pro každý elektroměr Smart Meter je nutné nastavit vlastní adresu.\nHodnota výkonu u elektroměru pro zařízení na výrobu elektrické energie je součtem všech elektroměrů pro zařízení na výrobu elektrické energie. Hodnota výkonu u elektroměru pro spotřebiče je součtem všech elektroměrů pro spotřebiče.\nZobrazí se všechna zařízení Ohmpilot, která jsou v systému dostupná. Vyberte požadovaná zařízení Ohmpilot a prostřednictvím položky „Přidat“ je přidejte do systému.\nZde je možné vybrat až čtyři piny pro řízení zatížení. Další nastavení pro řízení zatížení jsou k dispozici v nabídce Řízení zatížení.\nVýchozí nastavení: Pin 1\nAUS – Demand Response Mode (DRM)\nZde je možné nastavit piny pro řízení prostřednictvím DRM:\nStřídač se odpojí od sítě\nOtevření síťového relé\nDRM0 se vyskytuje pouze při přerušení či zkratu ve vedení REF GEN nebo COM LOAD. Nebo při neplatných kombinacích DRM1–DRM8.\nPokud je funkce Demand Response Mode (DRM) aktivována a není připojené žádné ovládání DRM, přejde střídač do pohotovostního režimu.\nZde je možné při nastavení země Austrálie zadat hodnotu odebraného a odvedeného zdánlivého výkonu.\nZde je možné při nastavení země Austrálie zadat hodnotu odebraného zdánlivého výkonu a odvedeného zdánlivého výkonu.\n2.Do pole „Název systému“ zadejte název systému (max. 30 znaků).\n3.Je-li aktivována „Automatická synchronizace času“ → vyberte „Oblast časového pásma“ a „Místo časového pásma“. Datum a čas se budou přebírat ze zadaného časového pásma.\n4.Je-li deaktivována „Automatická synchronizace času“ → zadejte nebo vyberte „Datum“, „Čas“, „Oblast časového pásma“ a „Místo časového pásma“.\n5.Klikněte na tlačítko „Uložit“.\n6.Do pole „Název systému“ zadejte název systému (max. 30 znaků).\n7.Je-li aktivována „Automatická synchronizace času“ → vyberte „Oblast časového pásma“ a „Místo časového pásma“. Datum a čas se budou přebírat ze zadaného časového pásma.\n8.Je-li deaktivována „Automatická synchronizace času“ → zadejte nebo vyberte „Datum“, „Čas“, „Oblast časového pásma“ a „Místo časového pásma“.\n9.Klikněte na tlačítko „Uložit“.\nVšechny dostupné aktualizace se zobrazují na stránce výrobku i v části „Vyhledávání souborů ke stažení“ na webu www.fronius.com .\n1.Přetáhněte soubor firmwaru do pole „Uložit soubor sem“ nebo proveďte výběr prostřednictvím možnosti „Vybrat soubor“.\nZde můžete spustit příslušného asistenta uvedení do provozu.\nDojde k resetování všech dat konfigurace s výjimkou nastavení země. Změny nastavení země smí provádět pouze pověření pracovníci.\nVšechna nastavení kromě sítě\nDojde k resetu všech dat konfigurace s výjimkou nastavení země a nastavení sítě. Změny nastavení země smí provádět pouze pověření pracovníci.\nZde se zobrazují všechny aktuální události připojených systémových komponentů.\nUdálosti je v závislosti na typu nutné potvrdit symbolem „zaškrtnutí“, aby mohly být dále zpracovány.\nZde se zobrazují všechny události připojených systémových komponentů, které již nejsou aktivní.\nV této nabídce se zobrazují všechny informace o systému a aktuální nastavení.\n1.Klikněte na tlačítko „Uložit jako PDF“.\n2.Vyberte požadované informace pomocí symbolu „zaškrtnutí“ vedle jednotlivých informací nebo pomocí zaškrtnutí „Vybrat vše“.\n3.Do zadávacího pole zadejte název souboru a klikněte na tlačítko „Uložit“.\nDojde k vytvoření a následnému zobrazení souboru PDF.\nV licenčním souboru jsou uložené údaje o výkonu i rozsah funkcí střídače. Při výměně střídače, výkonového dílu nebo části pro datovou komunikaci se musí vyměnit také licenční soubor.\nLicencování – online (doporučeno):\nJe nutné internetové připojení a dokončená konfigurace portálu Solar.web.\n1.Dokončete instalační práce (viz kapitola První uvedení do provozu na str. (→)).\n2.Vytvořte spojení s webovou stránkou střídače.\n3.Zadejte sériové číslo a verifikační kód (VCode) vadného i náhradního přístroje. Sériové číslo a VCode jsou uvedeny na výkonovém štítku střídače (viz kapitola Varovná upozornění a výkonový štítek na přístroji na str. (→)).\n4.Klepněte na tlačítko „Spustit online licencování“.\n5.Stisknutím tlačítka „Další“ přeskočte položky nabídky Všeobecné obchodní podmínky a Nastavení sítě.\nSpustí se aktivace licence.\nLicencování – offline:\nInternetové připojení nesmí být navázané. Při licencování – offline se zachovaným internetovým připojením se licenční soubor automaticky načte do střídače. Při načtení licenčního souboru tedy dojde k následující chybě „Licence už byla nainstalována a průvodce je možné ukončit“.\n4.Klepněte na tlačítko „Spustit offline licencování“.\n5.Klepnutím na tlačítko „Načíst servisní soubor“ načtěte servisní soubor do koncového zařízení.\n6.Načtěte webovou stránku licensemanager.solarweb.com a přihlaste se prostřednictvím uživatelského jména a hesla.\n7.Přetáhněte nebo načtěte servisní soubor do pole „Přetáhněte servisní soubor sem nebo jej načtěte kliknutím“.\n8.Nově vygenerovaný licenční soubor načtěte stisknutím tlačítka „Načíst licenční soubor“ do koncového zařízení.\n9.Přejděte na webovou stránku střídače a přetáhněte licenční soubor do pole „Uložit licenční soubor sem“ nebo proveďte výběr prostřednictvím možnosti „Vybrat licenční soubor“.\nAktivace uživatele podpory\n1.Klikněte na tlačítko „Aktivovat uživatele podpory“.\nUživatel podpory je aktivovaný.\nUživatel podpory umožňuje výhradně pracovníkům podpory Fronius Technical Support, aby přes zabezpečené připojení prováděli nastavení na střídači. Přístup se deaktivuje tlačítkem „Ukončit přístup uživateli podpory“.\nVytvoření informací pro podporu (pro Fronius Support)\n1.Klikněte na tlačítko „Vytvoření informací pro podporu“.\n2.Dojde k automatickému stažení souboru sdp.cry. Chcete-li spustit ruční stahování, klikněte na tlačítko „Stáhnout informace pro podporu“.\nSoubor sdp.cry je uložen ve složce Stažené soubory.\nAktivace dálkové údržby\n1.Klikněte na tlačítko „Aktivace dálkové údržby“.\nAktivuje se přístup dálkové údržby pro podporu Fronius Support.\nPřístup dálkové údržby umožňuje přístup ke střídači prostřednictvím zabezpečeného připojení výhradně technické podpoře Fronius Support. V rámci tohoto přístupu se přenášejí diagnostická data, která lze využít při odstraňování problémů. Přístup dálkové údržby aktivujte pouze na žádost podpory Fronius Support.\nAdresy serveru pro přenos dat\nV případě použití firewallu pro odchozí spojení musejí být pro úspěšný přenos dat povoleny následující protokoly, adresy serverů a porty:\nUdp sera-gen24.fronius.com:1194 (213.33.117.120:1194)\n1.Zadejte název hostitele.\n2.Vyberte způsob připojení: „automatické“ nebo „statické“.\n3.Při „statickém“ způsobu připojení zadejte adresu IP, masku podsítě, DNS a bránu.\n4.Klikněte na tlačítko „Připojit“.\nVytvoří se připojení.\nPřipojení prostřednictvím WPS:\n1.Klikněte na tlačítko „Aktivovat“.\n2.Aktivujte WPS na routeru sítě WLAN (viz dokumentaci k routeru sítě WLAN).\nAutomaticky se vytvoří připojení.\nVýběr sítě WLAN a připojení:\nNalezené sítě se zobrazí v seznamu. Po klepnutí na tlačítko pro obnovení budou znovu vyhledány dostupné sítě WLAN. Prostřednictvím zadávacího pole „Hledat síť“ je možné výběrový seznam dále omezit.\n1.Vyberte síť ze seznamu.\n3.Při „automatickém“ způsobu připojení zadejte heslo WLAN a název hostitele.\n4.Při „statickém“ způsobu připojení zadejte adresu IP, masku podsítě, DNS a bránu.\n5.Klikněte na tlačítko „Připojit“.\nStřídač funguje jako přístupový bod (Accesspoint). Počítač nebo chytré zařízení se spojí přímo se střídačem. Spojení s internetem není možné. V této nabídce lze přiřadit „Název sítě (SSID)“ a „Síťový klíč (PSK)“.\nJe možné provozovat připojení prostřednictvím sítě WLAN i přístupového bodu současně.\nAby bylo možné používat Modbus TCP nebo připojení na Fronius Solar.web, každý střídač Tauro musí být připojen přímo k síti přes LAN.\nRozhraní Modbus RTU 0 / 1\nPokud bude jedno ze dvou rozhraní Modbus RTU nastaveno na hodnotu Slave, budou dostupná následující zadávací pole:\nPřenosová rychlost ovlivňuje rychlost přenosu mezi jednotlivými komponentami připojenými do systému. Při výběru přenosové rychlosti je třeba dbát na to, aby byla na straně odesílatele i příjemce stejná.\nParitní bit lze použít ke kontrole parity, která slouží ke zjišťování chyb přenosu. Paritní bit může zabezpečit určitý počet bitů. Hodnota paritního bitu (0 nebo 1) se musí u odesílatele vypočíst a u příjemce stejným výpočtem zkontrolovat. Paritní bit lze počítat pro sudou nebo lichou paritu.\n„Typ modelu SunSpec“\nV závislosti na modelu SunSpec jsou k dispozici dvě různá nastavení.\nfloat: model střídače SunSpec 111, 112, 113, resp. 211, 212, 213.\nint + SF: model střídače SunSpec 101, 102, 103, resp. 201, 202, 203.\nSlave jako Modbus TCP\nJe-li aktivována funkce „Slave jako Modbus TCP“, jsou k dispozici následující zadávací pole:\nČíslo portu TCP, který se použije pro komunikaci Modbus.\nŘízení střídače prostřednictvím protokolu Modbus\nPokud je tato možnost aktivní, řízení střídače probíhá prostřednictvím protokolu Modbus.\nK řízení střídače patří následující funkce:\nNastavení konstantního účiníku (cos phi)\nNastavení konstantního jalového výkonu\nSolar API je otevřené rozhraní JSON založené na Ethernetu. Pokud je aktivované, mohou zařízení IOT v místní síti přistupovat k informacím o střídači bez odpovídajícího ověření. Z bezpečnostních důvodů je rozhraní ve výchozím nastavení deaktivováno a nemělo by být aktivováno, pokud není potřeba pro použití třetí stranou (např. nabíjecí přístroj pro elektromobily, řešení pro chytré domácnosti…).\nSpolečnost Fronius doporučuje pro monitorování používat službu Solar.web, která poskytuje zabezpečený přístup ke stavu střídače a informacím o výrobě.\nPři aktualizaci firmwaru ze starší verze firmwaru na verzi 1.14.x zůstává funkce Solar API aktivována.\nDodavatel elektřiny nebo provozovatel sítě mohou nařídit omezení dodávek energie do sítě na střídač (např. max. 70 % kWp nebo max. 5 kW).\nOmezení dodávky do sítě přitom zohledňuje vlastní spotřebu, dříve než dojde k omezení výkonu střídače:\nPro omezení dodávky do sítě jsou dvě možnosti:\nJednoduché omezení výkonu střídače prostřednictvím elektroměru Fronius Smart Meter\nOmezení výkonu prostřednictvím externího systému Plant Controller\nNásledující vzorce pomohou zjistit, které řešení se může použít:\nPSTn ... výkon střídače n\n0% PST1 + 100% PST2 + 100% PST3... ≤ limit pro dodávku do sítě → řešení a)\n0% PST1 + 100% PST2 + 100% PST3... > limit pro dodávku do sítě → řešení b)\nŘešení a) – Omezení výkonu jednoho střídače\nDie Požadavky lze splnit, pokud se omezením výkonu jednoho střídače na ≥ 0 % dosáhne předepsaného limitu pro dodávku do sítě.\nV systému se nachází 3 střídače: 1x Fronius Tauro 100 kW, 2x Fronius Tauro 50 kW. Předepsaný limit pro dodávku do sítě v předávacím místě nesmí překročit 100 kW.\nFronius Tauro je možné regulovat na 0 % výstupního výkonu, aby byl splněn limit pro dodávku do sítě. Výkony obou zbývajících střídačů nebudou omezeny a tyto střídače mohou kdykoli neomezeně dodávat energii do sítě.\nPokud omezení výkonu jednoho střídače na 0 % nestačí, je nutné použít řešení b).\nŘešení b) – Integrace systému Plant Controller\nToto řešení se používá, pokud požadavky provozovatele sítě není možné splnit omezením výkonu jednoho střídače nebo pokud se vyžaduje trvalý přístup (např.: vzdálené vypnutí). V takovém případě se doporučuje integrace systému PLANT CONTROLLER.\nPodrobný technický přehled k tomuto řešení najdete na www.fronius.com pod heslem „Správa dodávek“.\nAbyste kromě monitorovací funkce SYSTÉMU PLANT CONTROLLER mohli využívat i výhod portálu Fronius Solar.web, lze dodatečně instalovat Fronius Smart Meter. Integrace elektroměru Fronius Smart Meter zajistí, že údaje fotovoltaického systému o spotřebě a dodávkách do sítě se zobrazí na portálu Fronius Solar.web a budou připravené pro analýzu.\nV této nabídce se zadávají příslušná nastavení pro provozovatele sítě. Lze nastavit omezení činného výkonu v % a/nebo omezení účiníku.\nZa účelem nastavení této nabídky je nutné zadat servisní heslo. Nastavení v této nabídce mohou provádět pouze vyškolení odborní pracovníci!\n„Vstupní schéma“ (obsazení jednotlivých vstupů a výstupů)\n1x kliknout = bílá (rozepnutý kontakt)\n2x kliknout = modrá (sepnutý kontakt)\n3x kliknout = šedá (nepoužije se)\n„Účiník (cos phi)“\n„ind“ = induktivní\n„cap“ = kapacitní\n„Zpětná vazba provozovatele sítě“\npři aktivovaném předpisu se musí nakonfigurovat výstup „Zpětná vazba provozovatele sítě“ (doporučen pin 1) (např. pro provoz signalizačního zařízení).\nPro „Import“ nebo „Export“ se používá datový formát *.fpc.\nSlouží k nastavení řídicích priorit pro přijímač hromadného řídicího signálu, omezení dodávky a řízení prostřednictvím protokolu Modbus.\n1 = nejvyšší priorita, 3 = nejnižší priorita\nPřijímače hromadného řídicího signálu a přípojnou svorku vstupů/výstupů střídače lze vzájemně propojit podle schématu připojení.\nPokud je vzdálenosti mezi střídačem a přijímačem hromadného řídicího signálu větší než 10 m, doporučuje se použít minimálně kabel CAT 5 a stínění je nutné na jedné straně připojit k push-in přípojné svorce části pro datovou komunikaci (SHIELD).\nPřijímač hromadného řídicího signálu s 4 relé, pro omezení činného výkonu.\nVstupy/výstupy části pro datovou komunikaci.\nPoužijte předem nakonfigurovaný soubor pro provoz s 4 relé:\n1.Načtěte soubor (.fpc) při provozu se 4 relé do koncového zařízení.\n2.Načtěte soubor (.fpc) v nabídce „Vstupy/výstupy pro řízení výkonu“ prostřednictvím tlačítka „Import“.\n3.Klikněte na tlačítka „Uložit“.\nNastavení pro provoz s 4 relé se uloží.\nPřijímač hromadného řídicího signálu s 3 relé, pro omezení efektivního výkonu.\nPoužijte předem nakonfigurovaný soubor pro provoz s 3 relé:\n1.Načtěte soubor (.fpc) při provozu se 3 relé do koncového zařízení.\nNastavení pro provoz s 3 relé se uloží.\nPřijímač hromadného řídicího signálu s 2 relé, pro omezení efektivního výkonu.\nPoužijte předem nakonfigurovaný soubor pro provoz s 2 relé:\n1.Načtěte soubor (.fpc) při provozu se 2 relé do koncového zařízení.\nNastavení pro provoz s 2 relé se uloží.\nPřijímač hromadného řídicího signálu s 1 relé, pro omezení činného výkonu.\nPoužijte předem nakonfigurovaný soubor pro provoz s 1 relé:\n1.Načtěte soubor (.fpc) při provozu s 1 relé do koncového zařízení.\nNastavení pro provoz s 1 relé se uloží.\n1030 – WSD Open (provozní kontrolka LED: svítí červeně)\nPříčina: Přístroj zapojený do řetězce WSD přerušil signální vedení (např. přepěťovou ochranu) nebo bylo odstraněno přemostění, které je standardně instalované z výroby, a nebylo instalováno žádné spouštěcí zařízení.\nZobrazení: Na webové stránce střídače v nabídce „Systém“ → „Event Log (Protokol událostí)“ nebo v uživatelské nabídce pod položkou „Zprávy“, resp. na portálu Fronius Solar.web.\nOdstranění: Při spuštěné přepěťové ochraně SPD musí autorizovaná odborná firma střídač opravit.\nNEBO: Instalujte přemostění, které je standardně instalované z výroby, nebo spouštěcí zařízení.\nNEBO: Nastavte spínač WSD (Wired Shut Down) do polohy 1 (WSD-Master).\nNebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací.\nVestavbu a připojení přepěťové ochrany SPD smí podle technických předpisů provádět pouze servisní pracovníci vyškolení společností Fronius.\nDodržujte bezpečnostní předpisy.\nVstupní napětí při zapnutí\n400 - 870 VDC\nPočet ovladačů MPP\nMaximální vstupní proud: (IDC max) celkem\nPV1 / PV2 / PV3\nna větev (pouze pro variantu D)\n36 A / 36 A / 72 A\nMax. zkratový proud: (ISC PV = ISC max) celkem\n72 A / 72 A / 125 A\nMaximální výkon FV pole: (PPV max) celkem\n25 kWp / 25 kWp / 50 kWp\nKategorie přepětí DC\nMax. zpětný proud střídače do FV pole 3)\nvarianta D PV1 / PV2 / PV3\nvarianta P PV1 / PV2 / PV3\n72 / 72 / 125 A4)\n0 / 0 / 0 A4)\nMax. kapacita FV generátoru proti zemi\nRozsah síťového napětí\n220 VAC | 230 VAC 1)\n50 / 60 Hz 1)\n0 - 1 ind./kap.2)\n3~ NPE 380 / 220 VAC\n3~ NPE 400 / 230 VAC\nJmenovitý výstupní proud / fáze\n75,8 A / 72,5 A\nKategorie přepětí AC\nSpínací proud 5)\n228 A špička /\n26,6 A RMS po 3,2 ms4)\n44,7 A / 16,24 ms\nZtracený výkon v nočním provozu = spotřeba v pohotovostním režimu\nEvropská účinnost (400 / 600 / 800 / 870 VDC)\n97,8 / 98,3 / 97,9 / 97,7 %\nse zabudovaným volitelným odpojovačem AC\n-30 °C až +65 °C\nPřípustná skladovací teplota\n- 40 °C až +70 °C\nHladina akustického tlaku (600 VDC)\n68,4 dB(A) (ref. 20 µPA)\n755 x 1109 x 346 mm\nposunutí pracovního bodu,\nPoužité kanály / výkon\nKanál: 1-11 b,g,n HT20\nKanál: 3-9 HT40\n802.11b: DSSS (1 Mb/s DBPSK, 2 Mb/s DQPSK, 5,5/11 Mb/s CCK)\n802.11g: OFDM (6/9 Mb/s BPSK, 12/18 Mb/s QPSK, 24/36 Mb/s 16-QAM, 48/54 Mb/s 64-QAM)\n802,11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)\n580 - 930 VDC\nPV1 / PV2\n75 A / 75 A\n125 A / 125 A\n60 kWp / 60 kWp\n209 A špička /\n30,5 A RMS po 2,1 ms4)\n37,2 A / 19,4 ms\nEvropská účinnost (580 / 800 / 930 VDC)\n98,2 / 97,7 / 97,3 %\nHladina akustického tlaku (580 VDC / 930 VDC)\n73,3 / 75,8 dB(A) (ref. 20 µPA)\nMaximální vstupní proud (IDC max) celkem\nvarianta P PV1 / PV2\n100 A / 100 A\n75 A / 75 A / 75 A\nMax. zkratový proud (ISC PV = ISC max)\nvarianta P celkem\nvarianta D celkem\nPV1 / PV2 / (PV3 pouze pro variantu D)\n125 A / 125 A / 125 A\nMaximální výkon FV pole (PPV max) celkem\n79 kWp / 79 kWp\n57 kWp / 57 kWp / 57 kWp\n151,5 A / 144,9 A\n244 A špička /\n27,2 A RMS po 3,2 ms4)\n93,9 A / 22 ms\n74,4 / 79,3 dB(A) (ref. 20 µPA)\nUvedené hodnoty jsou standardní hodnoty; v závislosti na požadavcích je střídač přizpůsoben konkrétní zemi.\nPodle nastavení země nebo nastavení konkrétního přístroje\n(ind. = induktivní; cap. = kapacitní)\nMaximální proud z vadného solárního panelu do všech ostatních solárních panelů. Ze samotného střídače na fotovoltaickou stranu střídače je to 0 A.\nJmenovitá rázová pevnost\nVhodnost pro izolaci\nAno, jen DC\nJmenovitý provozní proud\nJmenovitý provozní proud Ie ≤ 100 A: Kategorie použití DC-PV2 (dle IEC/EN 60947-3)\nJmenovitý provozní proud Ie ≤ 125 A: Kategorie použití DC-PV1 (dle IEC/EN 60947-3)\nKategorie použití a/nebo kategorie použití PV\npodle IEC/EN 60947-3 kategorie použití DC-PV2 nebo DC-PV1\nJmenovitá krátkodobá zkratuvzdornost (Icw)\nJmenovitá krátkodobá zkratuvzdornost (Icw): 12 x le\nJmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm)\nJmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm): 1000 A\nJmenovitá vypínací schopnost\nJmenovitý provozní proud (Ie)\nI(make) / I(break) (1,5x Ie)\nI(make) / I(break) (4x Ie)\nVšechny potřebné a příslušné normy a směrnice v rámci příslušných směrnic EU jsou splněny, takže zařízení mají označení CE.\nShoda se směrnicí o rádiových zařízeních 2014/53/EU (Radio Equipment Directive – RED)\nVýše uvedená tabulka s technickými údaji obsahuje v souladu s články 10.8 (a) a 10.8 (b) směrnice RED informace o používaných frekvenčních pásmech a maximálním vysokofrekvenčním vysílacím výkonu bezdrátových produktů Fronius prodávaných v EU.\nVýrobky Fronius je nutné instalovat a provozovat tak, aby byl výrobek vzdálený alespoň 20 cm od tělesa.\nMěřicí a bezpečnostní prvky montované ve střídači sériově zajišťují, aby v případě výpadku sítě došlo k okamžitému přerušení dodávky do sítě (např. při odpojení ze strany dodavatelů energie nebo při poškození vedení).


Chovatelský den v Tlumačově. Přehlídka koní a přes dvacet vystoupení\nZemský hřebčinec Tlumačov pořádá po třech letech Chovatelský den. Akce proběhne v neděli 26. června od 10:00 hodin a návštěvníky čeká velmi pestrý program složený z dopoledních chovatelských ukázek a odpolední show.\n24.06.2022 10:41 Rubrika: Chov\nŽivě: Sledujte CSIO Zduchovice 2022 od pátku do neděle na EquiTV.cz\nOd pátku 22. do neděle 24. dubna můžete prostřednictvím internetové televize EquiTV.cz sledovat živě dění na kolbišti VTB Areny v Jezdeckém centru Zduchovice, kde se konají mezinárodní skokové závody kategorií CSIO-Ch, J, Y, YH1*.\n20.04.2022 13:45 Rubrika: Sport\n12.04.2022 16:20 Rubrika: Ostatní\nRekordní účast koní z Kladrub na světové výstavě Equitana v Essenu\nCelkem dvanáct starokladrubských koní z Národního hřebčína Kladruby nad Labem vystoupí na světovém jezdeckém veletrhu a výstavě koní Equitana, která se koná ve dnech 7. až 13. dubna na výstavišti v německém v Essenu.\n30.03.2022 09:30 Rubrika: Ostatní\nDžíny, chapsy, bolerka. Všechno musí hezky sedět, říká Nikol Pavlicová\nJezdecký sport je velmi rozmanitý a nabízí celou řadu disciplín. Ty westernové často znají opravdu jen ti nejvíc zasvěcení. Nikol Pavlicová představila all around disciplíny, mezi něž se řadí např. showmanship, horsemanship, trail a western pleasure.\n10.03.2022 11:30 Rubrika: Ostatní\nEquitana se vrací na výstaviště v Essenu. Kladrubáci v Hop Top Show\nJiž za měsíc se otevřou brány výstaviště v Essenu, aby přivítaly návštěvníky světové výstavy a veletrhu Equitana. Konat se bude od 7. do 13. dubna. Pořadatelé lákají na skvělý program, včetně Hop Top Show. V té by neměli chybět kladrubští koně.\n04.03.2022 08:30 Rubrika: Ostatní\nVanda Trojanová se ve své stáji věnuje především výcviku filmových koní. Její tým, jehož součástí je i dcera Nikola, také vystupuje s džigitovkou, kterou předvedou například v rámci doprovodného programu na Prague Playoffs 2021.\n14.11.2021 06:30 Rubrika: Ostatní\n03.11.2021 09:00 Rubrika: Ostatní\nVelká premiéra horseballu v Česku. Přední hráči dorazí do O2 areny\nV rámci galashow světového parkuru Global Champions Prague Playoffs se v České republice poprvé představí jezdecká disciplína horseball. Dynamická a adrenalinová míčová hra s kořeny na jihu Ameriky.\n11.10.2021 12:20 Rubrika: Sport\nObrazem: Tahákem na Koně 2021 v Lysé byla večerní koňská ABBA galashow\nNedílnou součástí výstavy a veletrhu Kůň na výstavišti v Lysé nad Labem je večerní show, která letos byla označována jako Koňská ABBA galashow, a to především díky tomu, že vystoupení jezdců a koní doprovázela revival kapela Pop Stars.\n26.09.2021 09:42 Rubrika: Sport\nŽivě: Prožije celý den s Koněm 2021 na výstavišti v Lysé nad Labem\nV pátek 24. září startuje na výstavišti v Lysé nad Labem Kůň 2021 – tradiční výstava a veletrh koní a všeho, co k nim patří. Program úvodního dne bude vysílat živě internetová televize EquiTV.cz. Přenos začíná již v 10:00 hodin.\n23.09.2021 21:50 Rubrika: Ostatní\nKůň 2021 v Lysé: Tradiční denní program a večerní koňská ABBA galashow\nNa Výstavišti v Lysé nad Labem proběhne od pátku 24. do neděle 26. září veletrh koní a všeho, co k nim patří Kůň 2021. Vyvrcholením pátečního a sobotního programu výstavy Kůň 2021 bude Večerní koňská ABBA galashow.\n21.09.2021 10:19 Rubrika: Ostatní\nEuropaint 2021: Paint show hrající všemi barvami a českými úspěchy\nMilovníci amerických koní Paint Horse slavili ve dnech 22. až 29. srpna svůj velký svátek v německém Kreuthu, kde proběhlo již tradiční mistrovství Evropy tohoto plemene. Reportáž z něj připravila Jitka Kynclová.\n08.09.2021 09:30 Rubrika: Ostatní\nMajor League Show Jumping: Severní Amerika bude mít svoji „Globálku“\nV Severní Americe vzniká nová parkurová série, která ponese název Major League Show Jumping. Celkem nabídne od května do prosince deset mítinků od Kanady, přes USA až po Mexiko. Odstartuje koncem května v kanadském Vancoveru.\n13.01.2021 12:30 Rubrika: Sport\nJezdecký Silvestr, jaký jste ještě nezažili. Talkshow s dotazy na tělo\nLetošní Silvestr 2020 je asi pro mnohé z nás jiný, než jsme v minulosti byli zvyklí. A tak jsme si řekli, že se vám ho pokusíme zpříjemnit silvestrovským Podcastem EquiTV. Tím vás budou provázet – Josef Malinovský, Ludvík Jandourek a Aleš Suchánek.\n31.12.2020 00:00 Rubrika: Sport


[Indexy] Analýza 21. 4. 2020 – Akcie rostou už 4 týdny » Finex.cz\nFinex » Analýzy » [Indexy] Analýza 21. 4. 2020 – Akcie rostou už 4 týdny\nPublikováno 21. 4. 2020 v 08:00\nAkciové trhy prodloužily svůj odraz vzhůru už o 4. týden. Růst byl způsoben hlavně pozitivními zprávami o postupném stahování karanténních opatření a účinnosti antivirotika remdesivir.\nDesítky milionů nově nezaměstnaných v Evropě i Americe však budí obavy, jak dlouho ještě tento optimismus na straně investorů bude trvat?\nKde indexy shortovat?\nSP 500 na týdenním grafu 20. 4. 2020\nDow Jones na týdenním grafu 20. 4. 2020\nAktuálně se nacházíme ve 2. fázi medvědího trhu. Trh smazal své ztráty o zhruba přesných 50 %. Jak bylo řečeno v minulé analýze, současné grafy indexů představují zajímavou příležitost k prodeji.\nSP 500 proti mým očekáváním opravdu překonal mnou minule zvýrazněnou rezistenci 2830 a dotkl se i klouzavého průměru s periodou 100.\nDow Jones jako obvykle zaostává za S&P i NASDAQ. Dow zatím neprorazil v minulé analýze zmíněnou rezistenci 25400, přestože se k ní už blíží. Rovněž tato cenová linie se vyplatí sledovat pro možné otevření krátké pozice.\nSP500, týdenní graf, pásmo pro short\nDow, týdenní graf, pásmo pro short\nProč indexy prodat?\nJakmile se trh propadne o více než 20 % ze svých maxim (1. fáze), vstupujeme do tzv. medvědího trhu. Druhá fáze se vyznačuje vzepětím býků nakupujících akcie v domnění jejich nynější levné ceny vzhledem k nedávným vrcholům.\nNení jednoznačné, jak dlouho 2. fáze trvá, nicméně pro obchodníky představuje příležitost, jak otevřít krátké pozice, a vydělávat tak po směru klesajícího trendu. Třetí fáze trvá minimálně několik měsíců. Místo rapidních pádů se zde jedná o pomalé postupné poklesy cen.\nV současnosti se nacházíme ještě na začátku ekonomické recese a navzdory intervencím centrálních bank lze předpokládat, že aspoň v době hospodářského zpomalení a vysoké nezaměstnosti hodnoty volatilních cenných papírů jako akcie půjdou dolů.\nKladné hlasy z politiky a negativní ekonomická data\nPandemie koronaviru už celosvětově připravila o život 166 tisíc lidí. Počet nakažených dále stoupá, ale snižujícím se tempem.\nAkcie poslední týdny rostly i kvůli zprávám o neutuchající snaze Fedu pumpovat do ekonomiky další a další peníze, naposledy 2,3 bilionu USD. Byť Jeremy Powell, předseda americké centrální banky, řekl, že množství a frekvence kvantitativního uvolňování se bude postupně snižovat.\nObdobně se o akciové trhy stará i americká administrativa Donalda Trumpa, z jejichž řad vycházejí hlasy volající po otevření ekonomiky od začátku května. Americký president poslední čtvrtek poslal guvernérům jednotlivých států doporučení, jak postupně rušit záchranná nařízení.\nMalochodní tržby ve Spojených státech ochably v březnu o 8,7 %, což je největší pád od doby, vláda publikuje tyto data, tedy od roku 1992.\nAmerický úřad práce ohlásil další týdenní nárůst žádostí o podporu v nezaměstnanosti o 5,25 milionu. Za poslední měsíc se počet nezaměstnaných Američanů podle těchto údajů vyšplhal na 22 milionů.\nTrvalo tak pouhý měsíc, aby americká ekonomika ztratila množství nově vytvořených pracovních pozic za celých uplynulých 11 let.\nAmerické týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti\nAkcie farmaceutické společnosti Gilead ve čtvrtek a pátek povyskočily o více než 8 %, jakmile její testování remdesiviru zaznamenalo pozitivní účinky proti COVID-19. Remdesivir už v minulosti vykazoval slibné výsledky při aplikované léčbě jiných koronavirů – SARS a MERS.\nV případě, že vidíte šanci, jak na dnešních volatilních trzích vydělat, otevřete si účet u jednoho z prověřených brokerů níže.


HSPA+ u T-Mobilu a Vodafonu: Kdo je rychlejší? – MobilMania.cz\nJan Láska 8. prosince 2011\nčlánek Po chytrých mobilech přichází chytré hodinky SDÍLET NA FACEBOOKU TWEETNOUT\nDva mobilní operátoři v Česku aktuálně nabíjezí k mobilnímu surfování rychlá data pod zkratkou HSPA+. T-Mobile poskytuje rychlé připojení více než rok, Vodafone začal technologii HSPA+ testovat koncem letošního léta a v současnosti probíhá převod "obyčejných" 3G vysílačů na HSPA+. Třetí operátor Telefónica svým zákazníkům zatím nabízí pouze nejrychlejší data na úrovni HSDPA s teoretickým maximem 14,4 Mb/s.\nTechnologie HSPA+ tzv. tříapůlté generace umožňuje aktuálně ve specifikaci obou českých operátorů v teoretické rovině stahovat data maximální rychlostí 21,6 Mb/s. V uplynulých dnech jak T-Mobile, tak Vodafone, oznámili navyšování rychlostí na dvojnásobek. Se současným nastavením základnových stanic se dá v praxi za dobrých podmínek dosáhnout rychlostí kolem 15 Mb/s, běžné hodnoty jsou však ještě o něco nižší. Na Mobilmanii jsme v běžných podmínkách koncového uživatele vyzkoušeli a porovnali rychlosti připojení na HSPA+ u Vodafonu i T-Mobilu.\nPřes modem i telefon\nK testování posloužil běžný notebook se systémem Windows 7, dále USB HSPA+ modem, který má každý z operátorů v nabídce, mobilní telefon Samsung Galaxy S II a od obou operátorů SIM karta s aktivovaným nejvyšším datovým tarifem. Zatímco Vodafone neomezuje maximální rychlost stahování v závislosti na používaném tarifu, takže HSPA+ může v již zprovozněné lokalitě a se správným hardwarem okusit každý, T-Mobile zákazníky třídí a nejrychlejší přenosy dopřává jen uživatelům s Internetem Komplet.\nModem Huawei E1823 v nabídce T-Mobilu\nTestování sestávalo ze dvou hlavních částí: měření rychlosti mobilního internetu na notebooku za pomoci externího USB modemu a testování internetu v mobilu s telefonem Samsung Galaxy S II. Obě fáze potom zahrnovaly jak test samotné rychlosti připojení za pomoci běžně dostupných serverů na měření rychlosti, tak stahování určeného konkrétního datového souboru. V případě připojení notebooku to byl instalační soubor softwaru Nokia Suite o velikosti 88 MB, na mobilu jsme z Android Marketu stahovali hru Angry Birds (cca 18 MB). Celkově tedy kompletní test tvoří čtveřice různých měření.\nModem Huawei K4510 v nabídce Vodafonu\nV první části jsme odzkoušeli připojení notebooku prostřednictvím dodaného modemu. V obou případech se jedná o zařízení čínské značky Huawei ve formě USB klíčenky, do kterého jednoduše vložíte datovou SIM kartu. Vodafone nabízí elegantní bílý model Huawei K4510 s limitem přenosu 28,8 Mb/s za nedotovanou cenu 1 777 Kč. T-Mobile má v nabídce černou klíčenku Huawei E1823 s praktickým výsuvným USB konektorem, maximální rychlost je v tomto případě 21,6 Mb/s. Nedotovaná cena zařízení činí 1 999 Kč.\nPo zapojení do notebooku proběhne automaticky z obou modemů instalace potřebného softwaru a ovladačů, během několika minut jste schopni se připojit na internet. Vzhledem k co možná nejvyšší objektivitě testu jsme testování prováděli v lokalitách doporučených samotnými operátory. S notebookem jsme pracovali v uzavřeném prostoru, ale vždy blízko okna. Test rychlosti připojení jsme provedli za pomoci několika nezávislých serverů k měření rychlosti. Na každém serveru proběhlo vždy několik měření, tabulka zachycuje nejlepší výsledky parametrů downloadu. Ostatní údaje jako upload, stabilitu nebo odezvu si můžete prohlédnout na screenshotech níže. V některých případech se některé parametry (například upload) nepodařilo naměřit.\nMěření rychlosti - Notebook T-Mobile Vodafone\nSpeedtest.net - UPC 13,23 Mb/s 11,78 Mb/s\nSpeedtest.net - ProLine 12,77 Mb/s 11,81 Mb/s\nRychlost.cz - Casablanca 5,40 Mb/s 8,05 Mb/s\nDSL.cz 10,02 Mb/s 10,37 Mb/s\nŽivě.cz 4,95 Mb/s 10,05 Mb/s\nT-Mobile × Vodafone\nV praxi se rychlost, ale také stabilita připojení (tedy jakási "trvanlivost" připojení daných parametrů) projeví nejlépe na stažení konkrétního souboru. Vybrali jsme instalační soubor softwaru Nokia Suite, který je volně dostupný na českých stránkách Nokia. Kompletní stažení souboru (cca 88 MB) si vyžádalo následující časy:\nT-Mobile ....... 86 sekund ..... přepočtená průměrná stahovací rychlost: 8,19 Mb/s\nVodafone ..... 61 sekund ..... přepočtená průměrná stahovací rychlost: 11,54 Mb/s\nNa základě provedeného měření můžeme usoudit, že rychlost stahování za pomoci notebooku a modemu přes HSPA+ sítě ve vytipovaných "ideálních" lokalitách je u obou operátorů srovnatelná. Zatímco T-Mobile vykázal nejvyšší absolutní hodnotu 13,23 Mb/s a při jiném měření rychlost nepřekročila 5 Mb/s, Vodafone si až na výjimky udržoval víceméně stabilní rychlosti mezi 10-12 Mb/s. Vysvětlujeme si to o něco lepším parametrem stability sítě Vodafonu, což by potvrzovalo časově delší stažení testovacího souboru na síti T-Mobilu. Proces stahování zde byl méně plynulý, s vysokou přenosovou rychlostí narušenou několika delšími pauzami.\nRychlostní limity sítí HSPA+ lze vyzkoušet i přímo v mobilu nebo v tabletu. Na trhu však v současné době není mnoho zařízení, která by po hardwarové stránce teoretická maxima HSPA+ zvládala. My jsme testovali na Samsungu Galaxy S II s operačním systémem Android 2.3.4, z tabletů by podobným způsobem mohl posloužit například Samsung Galaxy Tab 10.1.\nMěření opět proběhlo v oblastech doporučených samotnými operátory v odpoledních hodinách pracovního dne, tentokrát jsme však s mobilem pracovali na otevřeném prostranství. Do telefonu jsme vložili postupně datové SIM karty obou operátorů a provedli jsme měření rychlosti za pomoci androidové mobilní aplikace SpeedTest.net. Přítomnost připojení HSPA+ indikoval symbol H+ u stupnice síly signálu. Zde jsou výsledky připojení k serveru UPC Brno.\nMěření rychlosti - Smartphone T-Mobile Vodafone\ndownload 5,66 Mb/s 6,24 Mb/s\nupload 2,88 Mb/s 3,18 Mb/s\nPoslední fází měření byla doba, za kterou se pomocí sítě HSPA+ stáhne do telefonu známá hra Angry Birds z Android Marketu. Udávaná velikost instalačního souboru hry je přibližně 18 MB, stažení si vyžádalo následující časy:\nT-Mobile ....... 32 sekund ..... přepočtená průměrná stahovací rychlost: 4,50 Mb/s\nVodafone ..... 27 sekund ..... přepočtená průměrná stahovací rychlost: 5,33 Mb/s\nTaké v případě připojení telefonu do sítě HSPA+ vykázali oba operátoři velmi podobné výsledky, pohybující se zhruba mezi 5-6 Mb/s při downloadu. Zajímavé je ovšem sledovat, o kolik hůř si vede mobil ve srovnání s USB modemem. Dá se říci, že rychlosti stahování jsou zde v případě obou operátorů poloviční. Vysvětlit si to můžeme už samotným zaměřením zařízení. Zatímco jednoúčelový modem je po celou dobu testu bez rušivého kontaktu připojen k notebooku, mobil držíme v ruce a dochází tak k náhodnému nechtěnému stínění. Modem je přímo optimalizován pro síť daného operátora, zcela přizpůsobeny jsou ovladače i software. Mobil však funguje jako "univerzální" modem pro karty všech operátorů.\nZ praktického hlediska je tedy více méně lhostejné, od kterého z našich operátorů HSPA+ síť používáte, s modemem se dostanete na stahovací rychlosti minimálně 10 Mb/s, u použití telefonu s Androidem na polovic. T-Mobile má v tomto okamžiku výhodu ve vyšším pokrytí populace touto technologií, ale nejrychlejší přenosy jsou u operátora dostupné jen pro uživatele nejvyššího datového tarifu. Vodafone sice své uživatele netřídí podle tarifů a HSPA+ dopřává všem, ale zase jen v několika vybraných oblastech. Oba operátoři v současnosti testují rychlejší specifikaci HSPA+ a v příštím roce nabídnou navýšení přenosových rychlostí na dvojnásobek.\nDiskuze (36) › Další článek: Po chytrých mobilech přichází chytré hodinky\nTémata článku: Operátoři, Technologie, Vodafone, T-Mobile, Internet v mobilu, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy S II, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Tab 16GB 3G, Třetí operátor, Rychlostní limit, Mobil, Voda, Speedtest, Mobilní surfování, HSPA


Život je řeka 6/7 (revírník) | Písmák.cz\nŽivot je řeka 6/7\ndatum / id 26.05.2020 / 507297 Vytisknout |\nOvzduší nepřipomínalo počátek jara, nýbrž léto. Stromy však se nedaly ošálit a chovaly se jako jiná jara – nikam nespěchaly. Neřídily se výkyvy počasí, ale skutečným kalendářem: výškou slunce a délkou jeho denního putování od obzoru k obzoru. Jeřáby vystrkovaly ozubené šípy zelených výhonků a břízy vyháněly z pupenů první pomačkané lístky. Smrky však nic, ty spaly zimním spánkem. Podle slunce bylo teprve třiadvacátého dubna, proto je teplo nemohlo ošálit. Zmrzlí muži určitě přijdou, a to by pak citlivé letorosty sežehl pozdní mráz.\nAni půda na horách se pod trvající vládou slunce den za dnem vyššího neprohřívala překotně. Nová stébla pod stařinou zvalchovanou nedávno odtálým sněhem vystrkovala teprve zvědavé špičky zelených oušek.\nMy dospělí jsme šetřili silami, kráčeli jsme zvolna, co chvíli se zastavovali a užívali si probouzení jara. Děti jaro nezajímalo, najedené a napité měly jiné spády. Nač se zabývat jakýmsi rašením? Nač tu krásu obdivovat, když si jí můžou rovnou užívat. Cesta po rovině a pak s kopce do sedla je láká k pobíhání, škádlení a hrám.\n„Děcka, šetřete síly, Holubí skály jsou daleko!“\nAle kdo by takovou řeč poslouchal?\nKdyž jsme tudy před pěti dny šli, v kaluži na cestě se proháněli pulci čolků. Teď z louže zbyla čtvrtina. Jak o čolcích uslyšela čvachtalka Klárka, nebyla k udržení. Šťourala proutkem v bahně, a že nepůjde, dokud aspoň jednoho čolečka neobjeví. Všichni jí pomáhali, ale kdoví kde byl dnes obojživelníkům konec.\nZatímco jsem udýchaný stoupal ze sedla na Kutný, horda se s dupotem přeřítila kolem. Za chvíli byli nahoře. Tam se otočili a hurákdodřív – zpátky. Do větru, jímž mě ovanuli, jsem volal, že budou brzy litovat. Neslyšeli. Tryskem běželi naproti mamince, tetě, babičce, a tam si žádali spravedlivé rozsouzení, kdo je nejrychlejší.\nPavel se coural kdesi vzadu. Daleko vpředu šel Jarda. Už vzdal marné napomínání, že takovým tempem nedojdeme na Holubí skály ani do večera. Knírač Ron už měl hladký jarní sestřih kožíšku barvy bukové kůry, cítil se lehce a radostně pobíhal kolem pána.\nJá jsem ani nespěchal, ani se neloudal, jen jsem si užíval. Všude, kde se mezi hustými korunami otvíral výhled, těšil jsem se obrazem petrovického údolí pod námi. Předtím, při sestupu ze Solné, uzavíral jeho protější stranu dlouhý hřbet Větrné s Příčným vrchem a Hornickými skalami v pozadí. Teď, když jsem se díval z předního oblouku té podkovy lesů, z níž vyvěrají nesčetné prameny Petrovického potoka jako tenké stružky rozevřeného vějíře, zakrývala mi protější obzor kuželovitá Biskupská kupa a vpravo vedle ní o málo nižší Stříbrná. Hluboké údolí hned za naším domečkem číslo 160 – odtud před mým zrakem skrytým ve všudypřítomné rozpukající zeleni – se na úpatí těch protějších hraničních hor lámalo doprava, a tak za ostrohem nízkého Ďáblova kopce jako by končilo.\nTam za oblouk nevidím, proto tu z celého údolí zbývá napohled uzavřený kotel. Dál si jen můžu představovat řetěz čtyř vesnic, jež se táhnou podél potoka, který po pár dalších kilometrech přejmenovali na řeku Osoblahu. A to už je venku z hor a volně pádí nížinou k severu do Odry.\nDo protějších svahů pod česko-polským hraničním hřebenem Bišofky a Stříbrné se naplno opírá slunce. Slunečnost těch lesů a pastvin okouzluje nás už od přistěhování téměř při každém vyjití z domu. Ne jen za jasných polední, ale též za růžových rán a večerů. Na podrobné mapě čteme napříč těmi stráněmi jméno Slunečná. Už první den pobytu v Petrovicích jsme poznali, kde se vzalo. A brzy nato jsme také poznali, proč naopak tuto stranu pod námi nazvali Studenou. Sem slunce nezasvítí jak je rok dlouhý a sníh tu na jaře odtává poslední.\nV jedné ze zarostlých kamenných mezí, které se na Slunečné táhnou pastvinami vzhůru do lesů, se mezi nesměle rašícími mléčnými javory a lipami bělá v poledním slunci sněhová vločka rozkvetlé ptačí třešně. Horské javory kleny, zimní duby a všudypřítomné fešácké jasany mají ještě spoustu času.\nMožná jsem někomu křivdil, ale s lehkou lítostí jsem musel vzít na vědomí, že naší mládeži výhledy do dálky celkem nic neříkají.\nNo co, mávl jsem nad tím po chvíli rukou, každý to asi v daném věku máme nastavené jinak.\n29.05.2020 08:18:19 dát kritice tip revírník\nJo, Arwen, přesně to znáš.\n27.05.2020 19:21:43 dát kritice tip Arwen Leinas\nKoukám, jak je to všude stejné a děcka jsou také stejná. Když se dá zlobit a běhat z a do kopečka, tak proč se koukat kolem? A pak ještě ty otázky: "Už tam budem?" nebo "Mě bolí nožičky!" :)\n27.05.2020 17:48:54 dát kritice tip Diana\nTo byl krásný výlet! Užili jsme si! :-)\n27.05.2020 11:41:31 dát kritice tip revírník\n27.05.2020 11:40:04 dát kritice tip revírník\nJasně že si užily, Blackie, hlavně těch svých radostí z toho, že je jich šest pohromadě.\nLuboši, já vím, však jim rozumím, všechno ještě mají před sebou a zájmy se budou tříbit a rozhojňovat až do halelujá.\n27.05.2020 10:46:53 dát kritice tip Kočkodan\nMinimální chut mládeze k opájení se výhledem do okolí nepredstavuje ani výhledove riziko ocitnutí se v polepsovne. Do skotáctví má jejich chování jeste hodne daleko. I kdyz tvuj temporální mírný závan lítosti trochu chápu. Avsak moudrost zralého veku ti správne nadiktovala záverecné souvetí…\n27.05.2020 09:11:27 dát kritice tip blacksabbath\nfuněla jsem s vámi ....ač jsem ani nespěchala....ale ani jsem se neloudala.......jjj....děti mají rychlé nohy....a neboj....také si užily....i když po svém......*/****\n27.05.2020 07:30:08 2 tipů\nDech jim dojde, brzy, jako bys to tušila.\nTo se mi líbí, děvčata, když se vám to taky líbí.\n27.05.2020 07:26:09 dát kritice tip bixley\nJardo, vždycky chodím ráda s vámi, protože mám pocit, že jsem tam doopravdy byla. Cítím vonět stromy, vidím stráně a šlapu po cestě. Krása.\n27.05.2020 07:23:35 dát kritice tip Gora\nNaši předkové měli ty názvy odůvodněné...\nJsem zvědavá, kdy "mládeži" dojde dech, Jardo:))


Co vás čeká a doufáme, že nemine | NSS.cz\n27.09.2016 05:29 | Novoborská šachová Corrida 2016\nNovoborská šachová Corrida otevře svou arénu tuto sváteční středu. Program je již pro mnohé notoricky známý, nyní vám představíme především pár novinek v živém vysílání.\nHned od úvodních písmen prosím zbystřete, živé vysílání bude zahajovat každý den v 15.30.\nZe Studia 2 se pravidelně bude hlásit náš speciální reportér Pavel Šimáček s úvodním souhrnem a vyhodnocením soutěže z předchozího dne, ve které můžete vyhrát například pobyt na extraligovém víkendu s týmem Nového Boru nebo pěknou knihu. V průběhu partií vás budou též čekat perličky ze zákulisí či rozhovory se zajímavými osobnostmi.\nSouboji v aréně vás bude provázet ze Studia 1 tradiční matador komentátorského stolku v Novém Boru Robert Cvek, kterého letos doplní šachový poet Ján Markoš.\n1. Soutěžní otázku vám sdělí ze Studia 2 Pavel Šimáček začátkem každého kola.\n2. Tato otázka bude jednou v průběhu kola zopakována.\n3. Odpovědi zasílejte výhradně na e-mail petr.boleslav@gmail.com, a to nejpozději do skončení kola.\n4. Výherce bude zveřejněn následující den v úvodním souhrnu.\n(V případě více správných odpovědí, bude výherce za přísného dohledu rozhodčího turnaje Pavla Votruby vylosován.)\nPro nedočkavé zde máme zahřívací soutěžní otázku, na kterou výjimečně můžete odpovídat až do středeční 23. hodiny.\nKolik hráčů a hráček již nastoupilo v barvách 1. Novoborského ŠK alespoň k jedné extraligové partii?\nVýherce obdrží dřevěnou šachovnici podepsanou aktéry letošní Corridy.\n28. září 18.00 hodin- slavnostní zahájení (Navrátilova síň, Nový Bor)\n29. září 16.00 hodin- partie č.1 (AJETO restaurant Nový Bor)\n30. září 16.00 hodin- partie č.2 (AJETO restaurant Nový Bor)\n1. října 9.00 hodin- Fejfarův memoriál (turnaj v bleskovém šachu\n1. října 16.00 hodin- rapid partie č.1 a č.2 (AJETO restaurant Nový Bor)\n2. října 16.00 hodin- partie č.3 (AJETO restaurant Nový Bor)\n3. října 16.00 hodin- partie č.4 (AJETO restaurant Nový Bor)\n4. října 16.00 hodin- rapid partie č.3 a č.4 (AJETO restaurant Nový Bor)\n4. října 20.00 hodin- slavnostní zakončení (AJETO restaurant Nový Bor)\n2x 4565x Petr Boleslav\nZdravím soutěžící, omlouvám se, že neodpovídám na vaše zaslané e-maily s odpověďmi. Můžu vás ujistit, že jich plno dorazilo, vyhlašovat vítěze budeme ve čtvrtek před prvním kolem. Přípravy vrcholí, děkuji za pochopení.\n+0 /-0 | 27.09.2016 19:01\n+0 /-0 | 27.09.2016 14:00


Where are we? - kde to jsme? - iDNES.cz\n27. září 2008 12:00, aktualizováno 26. září 8:55\nPokud se někde ocitnete sami, je to poměrně problém. Obzvláště když ono místo neznáte. V tom měli hlavní hrdinové této české hry tak trochu štěstí - nejsou na to sami, byť se vlastně ani příliš nepotkají, aby se podpořili.\nJe trochu zvláštní i když pochopitelné, že se čeští autoři čím dál tím častěji uchylují k pojmenování vlastních projektů anglickými názvy. V tomto případě je to ale omluvitelný, projekt je totiž vedle tuzemského trhu očividně cílen i na ten zahraniční. Tomu alespoň odpovídá volba jazyka v podobě dvou gigantických vlajek na úplném začátku.\nNa nás je logicky čeština, i když ono na jazyku až tak nezáleží. Je do něj lokalizované vesměs jen menu a příběh, který sestává z několika docela strohých vět. Jako je možné vycítit z názvu projektu, vše se točí okolo několika lidí, kteří se ztratili, jsou zmateni a vlastně vůbec netuší, kde se zrovna nachází ani kým ve skutečnosti jsou. To jim hra v krátkosti prozradí, vlastně jim řekne jen jejich jména a ujistí je, že se na tomto děsivém a podivném místě nenachází zcela sami. Se svým kolegou se ale téměř nesetkají a pracují odděleně – a to všechno pod vaším vedením.\nHlavní hrdinové jsou tedy dva – jedna žena a jeden muž. Ocitli se na dosti zvláštním místě plném úzkých chodeb, které vedou kamsi do neznámé temnoty. A právě do takové temnoty musí každá z postav přejít pokud chcete, aby se posunula o úroveň výše. A přejít tam mus í obě, jinak k přesunu nedojde (nelze tedy zkusit ten způsob, že by jedna přešla o úroveň výše a druhá zůstala na místě). Jsou to solidární kolegové a jeden čekají na druhého, stejně jako si pomáhají. Akce, které provedete na jedné chodbě totiž zpravidla ovlivní to, co se stane na chodbě druhé a na tom to všechno stojí a padá. Pokud tedy vaše ženská hrdinka vejde na přepínač a očividně zapne nějaký mechanismus, většinou v jejím okolí nic nezpozorujete. Vše je totiž nadesignované tak, abyste byli nuceni neustále mačkáním klávesy přepínat mezi postavami a pohybovat s nimi na přeskáčku. Tato kooperace mi v případě tohoto projektu přišla možná až příliš strojená. Nenabízela žádná větší překvapení, většinou akce jednoho ovlivňuje výhradně toho druhého a to je trochu škoda.\nJinak ale Where are we? samozřejmě měl i světlé momenty, mezi něž lze započítat občas zajímavě vypadající chodby či třeba jednu z misí, kde se postavy pohybovaly na obrazovce jediné, každá ale v jiném patře. Grafická stránka je nadprůměrné, ale nijak neohromující. Bubliny vyprávějící příběh taky nebyly zrovna nejchytřejším řešením a podobných much má projekt samozřejmě dostatek. Jinak ale příjemně překvapí a zabaví...


Skládací membránová kanalizační ucpávka FDC 01 | Eccotarp\nJe efektivně a rychle aplikovatelná při úniku nebezpečných látek a hrozbě ekologické havárie u všech ocelových a horizontálních plastových kanalizačních vpustí. Její jedinečnou vlastností je použitelnost také pro vpustě s bočním vtokem. Používá se na očištěnou kanalizační vpusť přiložením strany s membránou dolů, tedy popisky nahoru.\nSnadno a rychle použitelná\nPoužitelná i pro vpustě s bočním vtokem\nFunkce hydrostatického tlaku\nI pro boční vtok\nMateriál je izotropní magnetická folie 0,9 mm, speciální flexi PUR folie 0,06 mm, folie PES/PVC. Odolává všem běžně se vyskytujícím chemikáliím (viz. Listina chemické odolnosti v příslušné kapitole v závěru katalogu).Teplotní rozsah použitelnosti je -20 °C až +60 °C.\nFDC 01 využívá jednoduchého fyzikálního jevu rozdílu tlaků. Kapalina má tendenci vnikat do kanálu otvory v něm, ale také netěsnostmi u hrany kanálu. Pokud tomu chceme zabránit, je nutné položit na toto místo bariéru, která je navíc bezpečně utěsněná. Nejlépe takto funguje tenká maximálně flexibilní folie, na kterou působí hydrostatický tlak. Tím dojde k jejímu dokonalému přilnutí i na nerovné plochy a hrany. Vybrali jsme pro tento účel maximálně chemicky odolnou, pružnou a pevnou folii, kterou jsme připevnili na pružnou a hmotnou magnetickou fólii s otvory, a tím jsme ke spodní PUR fólií umožnili přístup kapaliny.


skoky.net - SPm: V kvalifikaci nejlepší Peter Prevc, do závodu jde trojlístek Čechů\nDnes je 23.05.2018 - 18:49:56\nSPm: V kvalifikaci nejlepší Peter Prevc, do závodu jde trojlístek Čechů\n10.2.2017 - 11:08 - závody - Jan Štěrba\nProgram asijské skokanské šňůry byl započat kvalifikací v Sapporu. Na mírně zvětšeném můstku si se zadním větrem nejlépe poradil Peter Prevc, který naprosto rozdrtil konkurenci. Dařilo se české dvojici Roman Koudelka a Jakub Janda, spolu s nimi do závodu prošel i Lukáš Hlava.\nPrevc dominuje, Češi spokojeni napůl\nPeter Prevc naznačuje, že fyzicky je na sezonu připraven podobně, jako na tu minulou. Po vítězství ve druhém tréninku vytáhl v kvalifikaci skok z jiné dimenze a dolétl až na 138 m. Druhému Vincentu Descombovi Sevoie (128 m) ulétl o rovných deset metrů a 11,7 bodu. Takto výraznou převahu v kvalifikaci na velkém můstku autor tohoto článku z posledních let nepamatuje. Kvalifikační stupně vítězů doplnil stále se zlepšující Jan Ziobro (126,5 m). Prevcův veleskok vynahradil imaginárním davům fanoušků pod můstky a u televizorů jinak nepříliš záživný průběh kvalifikace.\nV ní se na čtvrtém místě ukázal Jevgenij Klimov (126,5 m) před dalším Polákem Dawidem Kubackim (126 m). Šestý skončil nejlepší z Němců, Richard Freitag (124,5 m) a sedmým místem potěšil domácí fanoušky Noriaki Kasai (126 m). Z předkvalifikované desítky předvedl nejlepší skok Kamil Stoch (129 m), což poukazuje na kvalitu Prevcova výkonu. Naopak neuvěřitelně se trápí mladší bratr Domen, jenž skončil v obou trénincích zcela poslední a v kvalifikaci předvedl skok na úrovni páté desítky.\nNejlepším Čechem byl dle očekávání šestnáctý Roman Koudelka (119,5 m), do závodu bezpečně prošel i devětadvacátý Jakub Janda (113,5 m). Po nevydařeném tréninku se zvedl i Lukáš Hlava (113 m), který nakonec postoupil z 37. místa. První pod čarou byl bohužel Vojtěch Štursa (111 m). Českému mladíkovi chybělo na postup pouhých 0,6 bodu, tedy necelý půlmetr. O poznání více za účastí v sobotním závodě zaostal Tomáš Vančura (104 m), jenž skončil na předposlední dvaapadesáté příčce. Další šance však bude k dispozici již v noci ze soboty na neděli, očekávaný protivítr by Štursovi i Vančurovi měl sedět více.\nPrvní japonský závod startuje zítra o půl deváté ráno našeho času a vytrvalé fanoušky čeká hned dvojice závodů v jednom dni. Dosáhne Peter Prevc prvního letošního triumfu a proniknou Koudelka s Jandou do desítky?\nFoto: Peter Prevc (autor: Maja Gara)


SOUTĚŽ o pět časopisů z online knihkupectví Dobré Knihy | Souteže.cz\nTermín soutěže 25. 12. 2021 – 25. 1. 2022\nKompletní příběh kapely Guns N‘ Roses očima lidí, kteří byli u toho!Jejich hardrockový příběh je autentický a plný energie – pozvěte k sobě do obýváku Axla, Slashe & spol.! Exkluzivní archivní materiály z legendárního magazínu Classic Rock. Unikátní fotky, rozhovory, úplná diskografie, informace ze zákulisí. Zrození hudební legendy, historie kapely život členů a recenze alb.V této knize budou Guns N’ Roses na prvním místě. Úplně poprvé si můžete pěkně pohromadě přečíst v podstatě všechny články, které o kapele vyšly v legendárním magazínu Classic Rock. Čeká vás historie plná sexu, drog a rokenrolu – ale tím to nekončí. Půjde totiž o velký příběh jak z pera klasiků: v hlavní roli naděje, sny, zrada, ego, moc, peníze a ctižádost. Ponořte se do bouřlivých událostí rockové historie. Takovou kapelu, jako byli a jsou Guns N‘ Roses, už v dnešním světě najdete jen stěží.\nDobrodružná cesta za původem našeho druhu. Více než 140 stran! Od prehistorických předků až po Homo sapiens!Zní to jako úžasný příběh. Z party pralesních opic se postupně vyvinul druh, který si vynalezl zemědělství, kolonizoval celou planetu a uvědomil si vlastní existenci. Cesta od pěstního klínu k rozbití atomu se ale ve světle nových objevů ukazuje jako daleko méně přímočará, než jsme dříve byli ochotni připustit. Evoluce lidského druhu je navíc stále probíhajícím procesem, jehož další možný průběh s sebou přináší více otázek než odpovědí. Vydejte se s námi na cestu poznání dějin rodu Homo sapiens – cestu plnou bojů o přežití, převratných vynálezů a odhalování tajů lidského těla. Prozkoumejte lidský mozek a sestupte do hlubin našeho podvědomí, znovu prožijte první rok života novorozence a odhalte tajemství věčného mládí.Z obsahu:\nNaše evoluce: Seznamte se s předchůdci rodu Homo sapiens na stromě života. Kultura a společnost: Jak povstala první města, z nichž se vyvinuly velké civilizace. Jedinečný druh: Objevte rozhodující vlastnosti a schopnosti, jež z nás dělají lidi. Naše budoucnost: Pokračuje evoluce? Jak bude vypadat člověk budoucnosti?\nKompletní příběh kapely Iron Maiden, heavymetalové legendy!Příběh první velké metalové kapely světa z archivů anglickojazyčných magazínů Metal Hammer a Classic Rock. Začalo to v obýváku jednoho domu ve Východním Londýně a konec je stále v nedohlednu. Příběh Iron Maiden je od začátku až do dnešních dnů prosycen odhodláním baskytaristy a zakladatele skupiny Steva Harrise jít vlastní cestou a dělat hudbu svého srdce bez jakýchkoli kompromisů. Díky tomu skupina přežila všechny personální veletoče a z každé krize vyšla silnější a odhodlanější. Za ta léta se v kapele udál nespočet silných příběhů. Příchod zpěváka Bruce Dickinsona je dostal na vrchol, jeho odchod o dvanáct let později zase Iron Maiden uvrhl do období nejistoty. Bubeník Clive Burr prohrál svůj boj s roztroušenou sklerózou, frontman Dickinson naopak v tom svém s rakovinou jazyka zvítězil. Nebo slavný reunion, když se do kapely koncem tisíciletí vrátili dva její „ztracení synové“…Heavy metal je tu s námi už déle než čtyřicet let a Iron Maiden byli od počátku u toho. Sledovali jsme jejich příběh od prvních koncertů v zaplivaných londýnských putykách až na ta největší pódia, mezi nimiž se dnes přesouvají soukromým tryskáčem. Ze členů kapely se přesto nestaly zpovykané primadony – ve svém jádru jsou to pořád ti stejní nadšenci, toužící rozdávat radost z hudby všem svým fanouškům. Z Iron Maiden, reprezentovaných nepřehlédnutelnou figurkou „zombíka“ Eddieho, se stal celoplanetární fenomén. Druhou takovou v metalovém vesmíru nenajdete.\nNa ukulele mohou hrát hudebníci všech úrovní. Od úplných nováčků, kteří nikdy neměli hudební nástroj v ruce, po pokročilé umělce, kteří si chtějí „rozšířit svůj repertoár“. I pro vás proto bude příručka Ukulele pro každého skvělým průvodcem na cestě k hraní.Pomůže vám s rozhodnutím, který typ nástroje je pro vás nejvhodnější. Naučíte se také vše potřebné od nejzákladnějších durových akordů přes čtení tabulatury až k hudební teorii a notovému zápisu.Jakmile si osvojíte základy, pustíte se do hraní po vzoru oblíbených hudebníků jako jsou Green Day, Taylor Swift, Kanye West a Elvis Presley. V kapitole Poradna vám pak zodpovíme ty nejpalčivější otázky, co ohledně ukulele můžete mít.A na konci publikace najdete i seznam všech potřebných akordů. Tak popadněte své ukulele, otevřete naši příručku a hrábněte do strun! Nebojte se začít: Výběr správného ukulele a snadné pochopení základů! Rychle k praxi: Vše od návodů ke hře akordů až po úhozové techniky! Hudební teorie: Naučte se číst hudební zápisy a seznamte se s hudební teorií! Hrajeme ve stylu: Zkuste hrát jako vaši oblíbení umělci! On-line příloha ke knize: Více než 40 tutoriálů, osvojte si nejdůležitější akordy a různé styly hraní, veškeré základy hry na ukulele pohromadě, naučte se hrát podle not.\nVikingové měli po velkou část historie pověst špinavých a nekulturních barbarů drancujících přímořská území rozsáhlých částí Evropy. Ze svých nuzných domovů na severu se vydávali na nebezpečné výpravy skrz rozbouřené moře, aby v cíli svých plaveb rozsévali strach a zkázu.Počáteční loupežné nájezdy z 8. a 9. století se později proměnily v dobyvačné války s obsazováním nepřátelského území, ale také v navazování obchodních kontaktů. Podobnou transformací prošlo i hodnocení vikingů, a to od loupeživých pirátů přes dobyvatele až k obchodníkům, objevitelům a profesionálním válečníkům.Je možné, že tato kniha změní zažité představy o primitivních vikinzích terorizujících mírumilovné anglosaské a franské obyvatelstvo, odstraní stereotypní obrazy nemytých barbarů s rohatými přilbami a představí nový pohled na bohatý život i svébytnou kulturu vikinského válečníka. Vydejte se spolu s námi na dobrodružnou cestu do jeho domova: Objevte, jakým způsobem vikingové žili, bojovali, ale i umírali, a odhalte bohatství světa vikingů skrývající se v tajemných runách a hrdinských ságách!Podrobná překladová publikace z uznávané edice britského vydavatelství Haynes, plná zasvěcených informací, detailních schémat a ilustrací.\nChcete-li vyhrát jeden z pěti časopisů z online knihkupectví Dobré Knihy, odpovězte e-mailem na soutěžní otázky a staňte se fanoušky některé z našich sociálních sítí Facebooku, Twitteru či Instagramu.\n1. místo: jeden z pěti časopisů z online knihkupectví Dobré Knihy v hodnotě 1000 Kč\n25. 12. 2021 – 25. 1. 2022


Výstava připomene 75. výročí konce války | Novinky | 1150. výročí Cyrila a Metoděje\nVýstavy jsou každoroční součástí bohatého programu Dnů lidí dobré vůle. Letos je program výrazně omezený, přesto jedna speciální výstava k vidění bude. Vernisáž začne 4. července v 18.15 ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.\nLetos uplynulo 75 let od chvíle, kdy byl osvobozený koncentrační tábor Dachau a současně skončila druhá světová válka. U té příležitosti vznikla výstavní expozice „A kdo Vás zabije…“. Má jasný cíl: představit kněze z Olomouce a celé olomoucké arcidiecéze, kteří položili život za naši vlast v době 2. světové války. Koncept výstavy vychází z klíčové knihy kněze olomoucké arcidiecéze Bedřicha Hoffmanna, vězněného v koncentračním táboře Dachau. Otec Hoffmann po válce působil v kostele sv. Michala v Olomouci. „Na výstavě budou ke zhlédnutí také dekrety k vyznamenání Československého válečného kříže 1939, které obdrželi katoličtí kněží z Moravy. Zajímavé je i tzv. dioráma, které zobrazuje čtyři nejdůležitější události. Závěr výstavy připomene první oběť nastupujícího komunistického režimu – otce Antonína Vysloužila, zavražděného již v prosinci 1945,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.


Před jarními prázdninami v úterý 3. 3. 2020 se v pelhřimovské městské sportovní hale konal vůbec první turnaj v přehazované. Přehazovaná je průpravná volejbalová hra. Děti se zdokonalují v chytání a házení. Učí se kroky na smeč, základní volejbalová pravidla, taktiku a spolupráci na kurtu.\nTento premiérový turnaj byl pro smíšená družstva (vždy alespoň 2 děvčata na hřišti) čtvrtých a pátých tříd. Měl velice hojnou účast – 11 družstev po 7 – 10 hráčích včetně náhradníků. Družstva byla losem rozdělena do dvou skupin, kde hrál „každý s každým“. Ze skupiny postupovala dál dvě nejlepší družstva. Ve finálové skupině hrál opět „každý s každým“ s tím, že se započítával vzájemný zápas ze základní skupiny. Vítěz okresního turnaje postoupil do dalšího kola.\nNašemu výběru z pátých tříd (čtvrťáci v době příprav na turnaj chodili plavat) kapitán vylosoval pětičlennou skupinu. Našimi soupeři se tedy staly ZŠ Černovice, Žirovnice, Nový Rychnov a Hradská Humpolec. Ačkoliv naše skupina byla o jeden tým menší, dohrála se mnohem později než ta šestičlenná. Většina zápasů byla třísetová a bojovalo se o každý bod. Ještě před posledním zápasem bylo rozhodnuto pouze o prvním postupujícím (Černovice měly jako jediné pouze jednu prohru – s námi) a posledním v tabulce (Nový Rychnov měl 3 prohry). Umístění v tabulce a případný postup do finálových zápasů mělo rozhodnout až naše poslední utkání.\nPřed začátkem tohoto utkání jsme měli celkem jasnou představu. Vyhrajeme a postoupíme. Soupeři neměli být tvrdým oříškem a k postupu nám scházela právě tahle výhra. Měli jsme 2 výhry a 1 prohru a ostatní potenciálně postupující měli po 2 výhrách a 2 prohrách. Ovšem naše představa se nakonec nestala realitou. Soupeři se ukázali silnějšími, než jsme čekali. Udělali jsme několik chyb, zkazili několik podání a ze souboje vyšli jako poražení.\nPo spočítání skóre a porovnání vzájemných zápasů jsme ze skupiny nepostoupili. Zůstali jsme na třetím místě v základní skupině. Což je také pěkný a hlavně zasloužený výsledek.