ST 01 - INSTALACJA KLIMATYZACJI (CPV ) - PDF\nST 01 - INSTALACJA KLIMATYZACJI (CPV )\nDownload "ST 01 - INSTALACJA KLIMATYZACJI (CPV 45331000-6 )"\n1 ST 01 - INSTALACJA KLIMATYZACJI (CPV ) 1. Wstęp Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji wraz z montażem urządzeń Zakres stosowania ST. Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania Roboty remontowe w budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie ul. Rakowiecka 26/30 i Krasińskiego Zakres robót objętych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji wraz z montażem urządzeń. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z wytycznymi Inwestora Do obowiązków wykonawcy należy: uzyskanie od producentów, bądź opracowanie, wszelkich dokumentów koniecznych do uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako materiałów budowlanych w Polsce, bieżąca współpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robót z pozostałymi branżami w trakcie realizacji, wykonanie rysunków montażowych, w zakresie niezbędnym jego zdaniem do montażu, zgodnie z otrzymanym zestawieniem, dostarczenie i montaż urządzeń instalacji klimatyzatory, montaż urządzeń klimatyzacyjnych - urządzenia winny być zmontowane na budowie przez serwis firmy dostarczającej lub pod jej nadzorem, jako kompletny zestaw, dostarczenie, montaż i rozruch niezbędnych urządzeń automatyki zapewniających prawidłowe działanie instalacji, dostarczenie oraz montaż wszelkich podkonstrukcji koniecznych do zamontowania urządzeń wewnątrz i na zewnątrz budynku, wykonanie niezbędnych robót zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji, dostarczenie i montaż izolacji zewnętrznych : p.poż., termicznej i akustycznej, wykonanie prób, pomiarów, regulacji instalacji, rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokołów, wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazującej szczegółowy, faktyczny przebieg przewodów, rozmieszczenie pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, średnice, parametry i wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji i ewentualnej przebudowy instalacji, zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym, str. 1\n2 instrukcje obsługi i konserwacji. Do wykonawcy należeć będą prace związane z wykuciem, wycięciem ewentualnych dodatkowych otworów dla tras przewodów i odpowiedzialny on będzie za dokładność ich usytuowania i jakość ich wykonania. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania dbałości o stan pomieszczeń i unikania zbędnego kucia ścian i wycinania otworów Określenia podstawowe Instalacja klimatyzacji - instalację klimatyzacji stanowi układ połączonych przewodów napełnionych czynnikiem chłodniczym, wraz z armaturą, klimatyzatorami, agregatem zewnętrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania elektrycznego Klimatyzator - jednostka wewnętrzna schładzająca powietrze przetłaczane przez urządzenie przy pomocy wentylatora Agregat skraplający, agregat zewnętrzny - jednostka zewnętrzna wyposażona w sprężarkę sprężającą czynnik chłodniczy Freon - potoczne określenie czynnika chłodniczego, w przypadku urządzeń klimatyzacji komfortu jest to R407C lub R410A Ciśnienie próbne - ciśnienie, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności Średnica nominalna (DN lub ø) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej wyrażonej w milimetrach Nominalna grubość ścianki rury - grubość ścianki, która jest liczbą równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00 Wymagania ogólne pkt Ogólne wymagania dotyczące Robót. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00 Wymagania ogólne" pkt. 1. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 2. Materiały Wymagania ogólne stosowania materiałów. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 Wymagania ogólne" pkt. 2. O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały używane podczas robót muszą być najwyższej jakości oraz muszą posiadać atesty stosownych władz polskich, dopuszczające ich stosowanie jako materiałów budowlanych w Polsce. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia. Wyszczególnione niżej materiały i urządzenia należy traktować jako przykładowe Klimatyzatory Klimatyzatory systemu VRF firmy Klima-Therm lub równoważne. Urządzenia klimatyzatory, skraplacze winny być dostarczone jako kompletny system z pompka skroplin, okablowaniem i orurowaniem czynnika chłodniczego miedzy jednostkami wewnętrznymi a skraplaczami, automatyką oraz wszelkimi str. 2\n3 akcesoriami dodatkowymi niezbędnymi, zdaniem wybranego producenta i dostawcy, do zmontowania i uruchomienia instalacji. Wykaz i wymiary pomieszczeń w których należy zamontować klimatyzatory: wymiary pomieszczenia wysokość do pow. dachu - m Inne dane ilość przebić stropów, w tym przez płyty korytkowe lp nr pomieszczenia szer dł wys kubatura b 5,12 4,92 3,63 91,44 6, a 5,01 6,44 3,55 114,54 2, a 4,4 6,62 3,55 103,40 2, b 3,78 6,46 3,7 90,35 10, a 4,25 6,33 3,7 99,54 10, ,87 4,87 3,36 79,69 18, ,2 4,88 3,36 68,87 18, ,86 5,41 3,37 52,14 14, ,77 4,89 3,37 78,61 14, ,24 6,02 3,56 112,30 14, a 3,65 7,46 3,37 91,76 14, b 3,16 7,53 3,37 80,19 14, a 3,58 3,39 3,46 41,99 10, b 6,11 5,84 3,46 123,46 10, a 3,26 6,02 3,31 64,96 10, b 4,12 6,00 3,31 81,82 10, a 6,21 10,00 3,30 0,00 6, ,10 4,99 3,55 125,77 10, ,94 4,99 3,55 69,80 10, ,5 4,99 3,55 97,43 10, ,5 4,1 3,55 80,05 10,0 4 Wykonawca powinien dobrać i udokumentować dobór odpowiednich klimatyzatorów Jednostka zewnętrzna typu o wydajności chłodniczej AJYA90LALH o wydajności 2.3. Rurociągi freonowe. Rurociągi freonowe wykonać z rur miedzianych bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 Pa, łączonych na lut twardy. Przewody instalacji freonowej poprowadzono pod stropami poszczególnych kondygnacji budynku, na dachu zaś w korytach montażowych, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Trasy rurociągów ustalić z Inwestorem Przewody freonowe prowadzone wewnątrz budynku na całej długości należy zaizolować izolacją typu Frigo (lub równoważną) posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych (odporna na temperaturę 70ºC). Przewody prowadzone na zewnątrz po zaizolowaniu osłonić płaszczem z blachy ocynkowanej. str. 3\n4 Grubości izolacji dostosować do warunków. Izolację montować na suchych i odtłuszczonych powierzchniach rurociągów po uzyskaniu pozytywnego wyniku prób szczelności. Przed napełnieniem instalacji, przewody należy przedmuchać sprężonym azotem technicznym. Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 4,15 MPa (próba dla samych przewodów). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności instalacje należy napełnić freonem R410A i przeprowadzić rozruch instalacji. Ciśnienie robocze 2,5 MPa. 3. Sprzęt. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne" pkt. 3. Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami, które uzyskały akceptację Inspektora Nadzoru. 4. Transport. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne" pkt Transport materiałów. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Skład elementów wentylacyjnych powinien spełniać następujące warunki: znajdować się możliwie blisko miejsca montażu, mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu wytwórczego, mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów. Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia wentylacyjne kompletuje się zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym. Elementy połączeń wentylacyjnych nie wymagają opakowania. Do transportu, połączenia jednego typu i wielkości powinny być skompletowane i związane w wiązki. Wiązki jednakowych elementów połączeń powinny być oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie samochodowym należy przestrzegać przepisów transportowanych. Poszczególne warstwy przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi, płytami kartonowymi. Ilość warstw przewodów powinna być każdorazowo ustalana w zależności od przekroju przewodów i ich długości oraz masy jednostki. str. 4\n5 4.2. Transport i przechowywanie urządzeń. Rozładowanie ze środka transportu i transport na placu budowy powinien odbywać się przy pomocy wózka widłowego. Do prac transportowych należy wykorzystać otwory transportowe wykonane w ramach wzdłużnych oraz zastosować rozpórki zabezpieczające obudowę przed uszkodzeniem. Dane dotyczące masy i wymiarów poszczególnych bloków podane są na tabliczkach znamionowych umieszczonych na płytach rewizyjnych urządzeń. Bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia na miejsce należy sprawdzić stan opakowania oraz komplet dokumentacji. Urządzenia należy składować w pomieszczeniach, w których: maksymalna wilgotność względna powietrza nie przekracza 80% przy temperaturze 20ºC temperatura otoczenia kształtuje się w granicach od -30ºC do + 40ºC, do urządzeń nie powinny mieć dostępu pyły, gazy i pary żrące oraz inne substancje chemiczne działające korodująco na wyposażenie i elementy konstrukcyjne urządzenia. 5. Wykonywanie robót Ogólne zasady wykonania robót. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne" pkt. 5. Instalacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 wrzesień 2002r., oraz odpowiednimi normami i DTR urządzeń. Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszystkie prace związane z montażem instalacji muszą być koordynowane w trakcie realizacji z wykonawcami innych branż. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być obustronnie uzgodnione z Inwestorem. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach koniecznych, potwierdzone przez Autora Projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą materiałów, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Projektowana instalacja musi spełniać wymagania w zakresie ochrony p.poż. zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia r ze zmianami zawartymi w Dz. U. z 12 maja 2004r Szczegółowe zasady wykonania robót Klimatyzatory Klimatyzatory montować na fabrycznych wieszakach i podłączyć do instalacji freonowej, elektrycznej, odprowadzenia skroplin zgodnie z DTR urządzenia. Skraplacze montować na dachu budynku na podkonstrukcjach. Montaż i uruchomienie urządzeń przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń i pod nadzorem autoryzowanego przez Producenta serwisu. Klimatyzator należy montować wypoziomowany w pionie i w poziomie. str. 5\n6 Klimatyzator należy montować z uwzględnieniem zastosowania pompek do odprowadzenia skroplin. Klimatyzatory należy mocować zgodnie z instrukcją montażu Producenta. Klimatyzatory należy montować uwzględniając ciężar jednostki oraz w sposób uniemożliwiający przenoszenie wibracji Rurociągi freonowe. W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje się przewody z miedzi chłodniczej. Przewody należy łączyć przez lutowanie twarde Cięcie i lutowanie rur. Cięcie rur miedzianych może być wykonywane m. in. przy pomocy drobnozębnych piłek do metali. Zalecanym narzędziem jest jednak przecinarka krążkowa zapewniająca spełnienie podstawowego wymogu prostopadłości płaszczyzny cięcia do osi rury. Bardzo ważnymi czynnościami kończącymi operację cięcia są: usunięcie rąbków (gratów) wewnętrznego i zewnętrznego, kalibrowanie końca rury ( w stanie rekrystalizowanym). Lutowanie złącz rur ze złączkami i rur między sobą wykonane jest wyłącznie metodą kapilarnego połączenia kielichowego (lutowanie twarde). Oznacza to, że szczelina między łączonymi elementami musi być równomierna i taka mała, aby powstał efekt zwany kapilarnym lub naczynia włoskowatego. Lutowanie twarde prowadzone jest przy temperaturze topnienia C przy zastosowaniu spoiw (lutów) spełniających wymogi wytrzymałości złącza. Dla otrzymania prawidłowego złącza, istotne znaczenie mają: nie przekraczanie zakresu temperatury wybranego lutu, dokładne oczyszczenie łączonych powierzchni do metalicznego połysku bezpośrednio przed czynnością właściwego lutowania, nakładanie topnika tylko na zewnętrzna powierzchnię bosego końca, kontrolowanie zasysania lutu w szczelinę złącza, usunięcie resztek topnika z obszaru złącza natychmiast po czynności właściwego lutowania. Wykonanie połączeń rozłącznych w instalacjach rurowych narzuca konstrukcja łącznika lub lutowania Prowadzenie przewodów instalacji klimatyzacji. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych lub zasłonięte korytkami z PCV, powinny być układane zgodnie z wytycznymi Inwestora. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w Dokumentacji Technicznej Powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. str. 6\n7 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z miedzi) Prowadzenie przewodów instalacji klimatyzacji. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicy poniżej. Średnica nominalna Przewód montowany pionowo poziomo 6,35 1,2 0,6 9,53 1,2 0,6 12,7 1,6 1,2 15,88 1,6 1,5 19,05 2,0 1,5 28,58 2,9 2, Tuleje ochronne. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu : a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej EI60, izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w Projekcie Technicznym. str. 7\n8 Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu Izolacja cieplna. Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny być izolowane cieplnie. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z Projektem Technicznym instalacji klimatyzacji. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia Próby instalacji freonowej i napełnienie czynnikiem chłodniczym. Po zmontowaniu instalacji freonowej należy przedmuchać ja azotem, a następnie poddać próbie ciśnieniowej przez napełnienie azotem na ciśnienie próbne podane w Dokumentacji Projektowej. Po pozytywnej próbie ciśnieniowej dokonać osuszenia poszczególnych obiegów za pomocą pompy próżniowej. Następnie można przystąpić do napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym i przeprowadzić rozruch instalacji. Pracownicy wykonujący prace montażowe instalacji klimatyzacji i nadzór wykonawczy muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne dotyczące urządzeń i instalacji chłodniczych oraz stosowne certyfikaty uprawniające do pracy z czynnikami, wymagane ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonowa (z r.) Instalacja odprowadzania skroplin. Prowadzenie instalacji skroplin wykonać od tacy ociekowej jednostek klimatyzacyjnych za pośrednictwem pompki do skroplin lub grawitacyjnie ze spadkiem minimum 1% w kierunku odprowadzenia. Włączenie do pionu kanalizacji należy wykonać poprzez syfon. Podłączenie węża odpływowego wykonać ściśle wg instrukcji montażu Producenta. Instalacje wykonać z rur tworzywowych wodociągowych łączonych przez klejenie. Rury należy przycinać prostopadle do jej osi. Po przecięciu rury należy z jej krawędzi usunąć zadziory i sfazować zewnętrzną krawędź. Łączenie rur i łączników wykonać za pomocą systemowych klejów agresywnych (proces łączenia polega na przenikaniu materiałów ścianek łączonych elementów). Czyszczenie i klejenie przeprowadzić zgodnie z instrukcją dostawcy systemu. Podwieszenia rurociągów montować w odstępach nie większych niż 1,0 m. str. 8\n9 Podłączenia elektryczne Połączenia elektryczne elementów powinny być wykonane przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych należy sprawdzić przekroje użytych przewodów Pomiary instalacji elektrycznych. Po ułożeniu wszystkich przewodów należy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodów. Wartości tej rezystancji zgodne z wymogami nomy PN IEC /2000 pozwalają uznać badane przewody za nadające się do eksploatacji. Następnie trzeba wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, które są robione po zakończeniu połączeń całości obwodów. Należy sprawdzić pomiarowo tzw. szybkie, samoczynne wyłączenie zasilania (całość przewodu ochronnego PE). Ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna jeśli spełnia wymagania normy PN IEC /2000. Po zakończeniu badań trzeba sporządzić protokół z wykonanych pomiarów, którego pozytywne wyniki zezwalają na dopuszczenie sprawdzonej instalacji do eksploatacji.wszystkie wymienione wyżej pomiary mogą wykonać jedynie pracownicy posiadające aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (lub innego upoważnionego do wydawania takich zaświadczeń podmiotu) zezwalające na wykonanie pomiarów elektrycznych Wyregulowanie, próby i uruchomienie instalacji. Po zakończeniu prac montażowych należy dokonać próbnego rozruchu instalacji, podczas którego należy sprawdzić prawidłowość działania silników elektrycznych, prawidłowość pracy urządzeń, dokonać pomiarów uzyskania wymaganych temperatur i żądanej ilości powietrza, sprawdzić szczelność instalacji, przeprowadzić pomiary głośności urządzeń i następnie dokonać wymaganych regulacji i korekt. Rozruch instalacji może być przeprowadzony tylko pod nadzorem przedstawicieli Producenta. Na regulatorach stałego wydatku ustawić wymaganą ilość powietrza. Po zmontowaniu instalację wyregulować, ustawiając przepustnice na odnogach, przy kratkach i nawiewnikach tak, by uzyskać żądane ilości powietrza Dokumentacja Powykonawcza. Dokumentacja Techniczna Powykonawcza instalacji klimatyzacji powinna zawierać: opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną zastosowanych urządzeń, Projekt Techniczny Powykonawczy instalacji, oświadczenia wskazując, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania, są zgodne z Projektem Technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami, instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, str. 9\n10 na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora, protokół szkolenia personelu, protokół zdawczo-odbiorczy, protokół pomiarów głośności urządzeń, protokół pomiaru ilości powietrza i uzyskanych temperatur, protokół pomiarów szczelności urządzeń i instalacji, specyfikacja i parametry urządzeń, protokół sprawdzenia i pomiarów obwodów elektrycznych, protokół badania linii kablowej, protokół pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, protokół sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania. 6. Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00 Wymagania ogólne" pkt Zakres badań prowadzonych w czasie budowy. Celem kontroli działania instalacji jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie Procedura prac kontrolnych Wymagania ogólne. Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy (np. użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. str. 10\n11 Badanie materiałów i urządzeń. Użyte materiały i urządzenia do budowy instalacji powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji j: pośrednio, na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych do wbudowania materiałów i porównanie ich cech z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi, bezpośrednio, na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, porównując cechy jak wyżej Kontrola działania sieci przewodów. Sprawdzeniu podlega: pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221, sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-78/B-10440, sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych, sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic, działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach, dostępność do sieci przewodów. Po zmontowaniu instalacji przewody podlegają badaniu szczelności zgodnie z normą B-76001:1996. Należy wykonać pomiaru każdego całego zładu a w szczególności odcinki przewodów przewidzianych do obudowania. Zaleca się wykonywanie badania szczelności przewodów w czasie montażu instalacji Badania instalacji klimatyzacji. Należy przeprowadzić wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami producenta oraz zgodne z zasadami sztuki wykonywania instalacji klimatyzacyjnych, w szczególności: badanie szczelności instalacji freonowej, sprawdzenia działania urządzeń chłodniczych i armatury, sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych, badanie linii kablowej, pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. 7. Obmiar robót. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00 Wymagania ogólne" pkt Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiaru Robót jest: mb dla rur danego typu i średnicy oraz otulin termoizolacyjnych danego typu i grubości, m2 dla ich izolacji, szt. dla elementów materiałowych i urządzeń instalacji, kpl. dla zestawów, kg dla materiałów masowych. str. 11\n12 8. Odbiór robót Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00 Wymagania ogólne" pkt. 8. Odbiór robót na podstawie wymagań PN-EN Odbiorom podlegają następujące prace: instalacji, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki instalacji freonowej, fundamenty i podkonstrukcje, urządzenia, itp. otwory w ścianach, stropach i dachach, miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone klimatyzatory, Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: dokonać oględzin zewnętrznych, sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy, sprawdzić wymiary główne, sprawdzić sztywność konstrukcji, Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór techniczny urządzenia klimatyzacyjnego następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób, ma to na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry Sprawdzenie kompletności wykonanych prac. Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją Techniczną oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji z Wytycznymi Inwestora, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych. b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi. c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację. d) Sprawdzenie czystości i szczelności instalacji. e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. W szczególności należy wykonać następujące badania: Badanie ogólne. a) Dostępności dla obsługi. b) Stanu czystości urządzeń, c) Kompletności znakowania. d) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych uszczelnień przejść ppoż. (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych itp.). e) Rozmieszczenia izolacji cieplnych i paroszczelnych. str. 12\n13 f) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych. g) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący przenoszenia drgań. h) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów Badanie urządzeń klimatyzacyjnych. a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób. b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych). c) Sprawdzenie podkonstrukcji d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych. e) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem. f) Sprawdzenie uszczelnienia przejść przewodów przez powierzchnię dachu Badanie sieci przewodów. a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową. b) Sprawdzenie wyrywkowe kształtek Badanie instalacji klimatyzacji. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, b) instalację wyczyszczono, wytworzono próżnię i napełniono czynnikiem chłodniczym, c) dokonano badań odbiorczych, prób szczelności, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności sprawdzenie ciśnień ssania występujących na zaworach agregatów zewnętrznych, e) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt chłodzenia w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie oszczędności energii Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych. a) Parametry powietrza wewnętrznego i temperatury wewnętrznej (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami. b) Dane techniczne klimatyzatorów Wykaz dokumentów inwentarzowych. a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej. c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników). d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników. e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa). str. 13\n14 f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy) Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji. a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku. b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek. c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji. d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w eksploatacji. e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki). f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 9. Podstawa płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 ogólne" pkt. 9. Wymagania 10. Przepisy związane. Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00 Wymagania ogólne" pkt ) PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 2) PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 3) PN-78/B Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 4) PN-B-03430:1983/Az3:2000P Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej Wymagania. (Zmiana Az3). 5) PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 6) PN-67/B Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne. 7) PN-87/B Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania. 8) PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 9) PN-89/B Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 10) PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 11) PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 12) PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie. 13) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. str. 14\n15 14) PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary. 15) PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne. 16) PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej. 17) PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie. 18) PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 19) PN-EN 1806:2002 Kominy. Kształtki ceramiczne do kominów jednopowłokowych. Wymagania i metody badań. 20) PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe. 21) PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza. 22) PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza. 23) PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza. 24) PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 25) PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu. 26) PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych. 27) PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku. 28) PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. 29) PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej. 30) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 wrzesień 2002r. 31) PN-EN :2003 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych. 32) PN-EN :2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1. Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 33) PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. str. 15


Zalety stosowanie suplementów z naturalną witaminą C - Zdrowie - Kosą po patelni\nMateriał zewnętrzny 21 maja 2018, 09:20\nWitamina C, czyli kwas askorbinowy to jedna z najczęściej suplementowanych witamin. W niemal każdym domu znaleźć można tabletki, kapsułki, cukierki czy syropy zawierające witaminę C. Mają one na celu przede wszystkim wspomaganie odporności, ale nie tylko. Wiemy bowiem coraz więcej o bardzo szerokim wachlarzu prozdrowotnych właściwości witaminy C. Jak jednak wybrać najlepszy suplement zawierający witaminę C? I czy w ogóle suplementacja jest potrzebna? Czy sama dieta to za mało?\nŹródła naturalnej witaminy C – dlaczego ich potrzebujemy?\nWitamina C to jeden z najsilniejszych antyutleniaczy, co warunkuje jej wysoką aktywność biologiczną. Dziś każdy z nas narażony jest na działanie wolnych rodników – i każdy z nas może z nimi skutecznie walczyć wykorzystując witaminę C. Pozwala to zachować nienaganny stan zdrowia, spowolnić procesy starzenia się organizmu oraz ograniczyć rozwój chorób cywilizacyjnych. Witamina C doskonale wspomaga odporność – ale mitem jest, że wystarczy sięgnąć po nią wtedy, gdy dopadnie nas przeziębienie. W wielu badaniach klinicznych wykazano, że tak stosowana witamina C nie skraca czasu trwania infekcji. Jeśli jednak stale dostarczamy wysokich dawek witaminy C – ograniczamy zachorowania na infekcje, stany zapalne czy alergie. A powodów do stałego suplementowania witaminy C jest znacznie więcej.\nNaturalna witamina C wspomaga syntezę kolagenu, co przekłada się na mocne kości i stawy, zdrową skórę oraz elastyczne naczynia krwionośne. Spowalnia rozwój miażdżycy i nadciśnienia, chroni przed zawałem, chorobami neurodegeneracyjnymi czy autoimmunologicznymi. Zwiększa przyswajalność żelaza zapobiegając anemii.\nA dlaczego właściwie mówimy o suplementacji witaminy C? Czy dobrze zbilansowana dieta nie dostarczy odpowiednich ilości naturalnej witaminy C? Otóż nie zawsze. Co prawda w warzywach i owocach znaleźć można sporo witaminy C naturalnej, jednak jej zawartość może być redukowana przez przechowywanie żywności czy obróbkę termiczną. A zapotrzebowanie na witaminę C jest naprawdę wysokie. Narażenie na wolne rodniki, stres, zanieczyszczenia środowiska, papierosy i alkohol, metabolity leków, syntetyczne dodatki do kosmetyków i żywności – wszystko to narzuca konieczność dostarczenia wysokich dawek witaminy C. W diecie jej najbogatszymi źródłami są owoce dzikiej róży i aceroli, truskawki, kiwi, cytrusy, papryka, pomidory czy natka pietruszki. A taką dietę warto uzupełnić suplementacją. Ale wciąż mówimy o witaminie C naturalnej, a nie jej syntetycznym odpowiedniku. Czy można znaleźć taki suplement diety z witaminą C?\nSuplement z naturalną witaminą C – najlepszy wybór\nZdecydowana większość suplementów diety z witaminą C zawiera jej syntetyczną formę. Wydawałoby się, że syntetyczna i naturalna witamina C wykazują identyczną budowę, podobną przyswajalność i aktywność biologiczną. I rzeczywiście – analizując poziom kwasu askorbinowego u osób spożywających witaminę C w proszku nie wykazano różnic względem osób pijących sok pomarańczowy. Ale mówimy wyłącznie o poziomie witaminy C – natomiast na działanie witaminy C wpływają substancje aktywne, które znajdziemy w jej naturalnych źródłach, a których brak w syntetycznych suplementach diety. I to stanowi o przewadze suplementów zawierających naturalną witaminę C, takich jak witamina C naturalna Cheers.\nSuplement diety marki Cheers zawiera ekstrakty z najbogatszych naturalnych źródeł witaminy C, czyli owoców aceroli i dzikiej róży. Poza witamina C dostarcza szereg innych antyutleniaczy, formuła preparatu wzbogacona jest ponadto o bioflawonoidy cytrusowe, selen czy kwas elagowy. Co więcej – brak jest jakichkolwiek syntetycznych dodatków (konserwantów, barwników); takiej wysokiej jakości premium na próżno szukać w preparatach zawierających syntetyczną witaminę C. Jeśli zatem zdecydujesz się na wspomaganie zdrowia suplementem z witaminą C – niech będzie to preparat najwyższej jakości, dostarczający witaminę C naturalną. To najlepszy wybór dla zachowania zdrowia, urody i świetnego samopoczucia.\nPoprzedni artykuł Sernik na zimno z galaretkami w formie babki\nNastępny artykuł Surówka z czerwonej kapusty


Grille gazowe emaliowana | MALL.PL\nGrille gazowe Emaliowana\nCampingaz 1 AL-KO 3 Activa 2 Aga 0 Barbecook 0 G21 1 GrillMe 1 Jamie Oliver 0 Landmann 0 MAKERS 0 SOMAGIC 1\nNowość 3 Polecamy 0 W magazynie 10\nShumee 0 MALL 11 Aga24 0\nEmaliowana 11 stal 1 Stal nierdzewna 1 żeliwo 8\n10 kg PB 8 5 kg PB 3\nbarbecue 7 kontaktowy 2 na stojaku 2\nAL-KO grill gazowy 134224 Masport Maestro BK\nGrill gazowy z 4 palnikami głównymi ze stali typu 304 i zintegrowanym zapłonem. Ruszt emaliowany o wymiarach 32,5 × 45 cm. Źródłem jest butla PB o pojemności 5 kg umieszczona w dolnej części. Dodatkowy palnik po prawej stronie. Wykończenie emaliowane rusztu i tacy. Schowek po lewej stronie. Wbudowany termometr bezpośrednio w pokrywie. Waga to 59 kg.\nG21 grill Texas BBQ 3 palniki\nGrill gazowy G21 Texas BBQ jest wyposażony w Flame Tamer i trzy główne palniki ze stali nierdzewnej z elektrycznym zapłonem i regulacją gazu, każdy o maksymalnej mocy 3,15 kW. Dużym atutem jest nowoczesny design oraz wysoka jakość wykonania.\nAL-KO grill gazowy 134223 Masport MB 4000\nGrill gazowy z 4 palnikami głównymi ze stali typu 304 i zintegrowanym zapłonem. Ruszt emaliowany o wymiarach 32,5 × 45 cm. Źródłem jest butla PB o pojemności 5 kg umieszczona w dolnej części. Dodatkowy palnik po lewej stronie. Wykończenie emaliowane rusztu i tacy. Miska do przechowywania ze stali nierdzewnej z wyjmowaną deską do krojenia po lewej stronie. Wbudowany termometr bezpośrednio w pokrywie. Waga to 55 kg.


Pływalnia startuje - mojaswidnica.pl\n19 lutego będzie można korzystać ze zmodernizowanego i unowocześnionego Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodzicach. Zakończył się trwający ponad pół roku remont obiektu. Prace kosztowały 2 mln zł.\nSymboliczny odbiór obiektu miał miejsce 9 lutego. Otwarcie obiektu dla korzystających nastąpi w poniedziałek, 19 lutego.\nTagi:basen, remont, Świebodzice


Sporty ekstremalne » Ziemia » Adidas Terrex - dla fanów wspinaczki\n2011.11.24// D. Kwiecień\nTagi: Ziemia Wspinaczka Alpinizm Sprzęt Adidas Terrex\nDla jednych zima to najgorsza pora roku i wiele by dali, by pozbyć się jej na stałe z kalendarza. Jednak dla wspinaczy to długo wyczekiwany czas, w którym w końcu mogą dostarczyć sobie sporej dawki adrenaliny. Same umiejętności i hart ducha nie wystarczą. Ważny jest również odpowiedni sprzęt.\nMarka adidas postanowiła wyciągnąć pomocną dłoń i oferuje nam kolekcję lekkiej i funkcjonalnej odzieży dla wspinaczy – Terrex.\nDenise i Michi wspinali się na Matterhorn (4477 m n.p.m.) granią Furgenn. To trudna droga, którą pokonać mogą jedynie najlepsi wspinacze wyposażeni w niezawodny sprzęt. Bezpieczne wspinanie w tak ekstremalnych warunkach wymaga zaawansowanej technologicznie odzieży, która ochroni przed warunkami atmosferycznymi, a po spakowaniu do plecaka nie zajmie dużo miejsca i będzie bardzo lekka.\nDenise i Michi, by zdobyć...\n...sprzętu najwyższej jakości\nAdidas tworząc swoją kolekcję Terrex, opierał się na doświadczeniu takich wspinaczy jak bracia Huberowie, Beat Kammerlander czy Alex Luger. Dzięki temu stworzył ubrania zapewniające komfort i poczucie pewności podczas zdobywania najwyższych szczytów w każdych warunkach.\nKurtka adidas Terrex Swift 3in1 to innowacyjne połączenie warstwy wierzchniej z Gore-Texu z warstwą wewnętrzną z Primaloftu. Pierwsza, to oddychająca membrana, dzięki której wspinacz jest chroniony przed wiatrem i śniegiem. Druga natomiast zapewnia optymalny komfort cieplny. Jest to materiał zachowujący właściwości grzewcze nawet, gdy jest wilgotny. Konstrukcja kurtki Terrex Swift 3in1 umożliwia łatwe rozdzielenie warstw, dzięki czemu w każdej chwili możemy dostosować ubiór do aktualnych warunków atmosferycznych. Ponadto obie warstwy wyposażono w system Formotion, który zapewnia pełną swobodę każdego ruchu, co jest ogromnie ważne zwłaszcza dla wspinaczy.\n...nie wystarczą jedynie...\nKurtkę zaprojektowaną z myślą o tych, którzy potrzebują sprzętu o najwyższej jakości. Po założeniu uprzęży nadal zachowujemy łatwy dostęp do kieszeni, a specjalna konstrukcja kaptura pozwala na łatwe i szczelne dopasowanie do kasku. Przedłużone rękawy można dostosować do każdych rękawic, dzięki czemu nie narażamy dłoni na wychłodzenie.\nZadbano również o kwestię estetyczną. Kurtka dla mężczyzn utrzymana jest w odcieniach koloru niebieskiego i granatowego, natomiast damska – w eleganckim, głębokim fiolecie.\nWybraliśmy już kurtkę, więc teraz pora na zadbanie o dolną część garderoby. Spodnie adidas Terrex Windstopper Softhell Pant pozwalają na swobodne poruszaniu się w śniegu. Na dodatek chronią nasze ciało przed chłodem nawet podczas największego wiatru. Materiał Windstopper Softhell daje pełną ochronę przed wiatrem i wilgocią. Tu także wykorzystano system Formotion, który nie ogranicza ruchów. Komfort noszenia tych spodni gwarantują mocne szelki.\nKolekcja Terrex zapewnia ochronę...\n...przed warunkami pogodowymi...\nOstatnim elementem kolekcji są buty adidas Terrex Trek FM GTX. Pozwalają one na bezpieczne poruszanie się w ciężkich warunkach zimowych. Wodoodporna membrana z Gore-Texu dba o to, by nasze stopy były suche, a wysoka cholewka gwarantuje maksymalną stabilność. Dla naszej wygody tu także zastosowano technologię Formotion, wspieraną przez system adiPRENE.\nDo góry // Sporty ekstremalne » Ziemia » Adidas Terrex - dla fanów wspinaczki


Ptaki popularność – Świat zwierząt\nTag: Ptaki popularność\nCzajka pospolita to ptak o charakterze wędrownym, będący jednym z reprezentantów rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita oblega nie tylko prawie tereny całej Europy, lecz także rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto wspomnieć w tym miejscu także, iż aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej pomieszkuje w takich krajach jak Holandia, Polska i (północne) Niemcy.\nW naszym kraju czajka pospolita szczególnie upodobała sobie zaś wschód, na którym to pomieszkuje najliczniej. Najczęściej spotkać ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w odpowiedniej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy przesiaduje między innymi w Europie Zachodniej, wyspach znajdujących się na wschodnim Atlantyku, lub też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.\nCzajkę zwyczajną bezspornie uznać można również za jednego z najbardziej popularnych ptaków błotnych. Zasadniczą cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego, a więc morfologia obojgu płci jest taki sam. Różnica wynika jednak z wyrastających z tyłu głowy długich piór, które tworzą charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o mniej więcej 2 centymetry. Czytaj dalej Popularne ptaki\nAutor NX87rOpublikowano 28 kwietnia 2019 Tagi Liczebność ptaków, Popularne ptaki, Ptaki popularnośćDodaj komentarz do Popularne ptaki\nJak rozpoznać płeć ptaka?


Artelis - energia - Przyroda i Biologia, - Miasto Artykułów, Miasto Twórczości.\nPoniżej znajdują się artykuły przypisane do tagu energia w kategorii Przyroda i Biologia,\nKliknij tutaj by zobaczyć wszystkie artykuły przypisane do tagu „energia”\nJest taka część morza, która bardzo przypomina dobrze nam znany ląd. To obszar dna morskiego rozpoczynający się u wybrzeży i łagodnie nachylający się aż do, mniej więcej, linii izobaty 200 m. Obszar tej przybrzeżnej płycizny to SZELF KONTYNENTALNY. Średnia szerokość to około 20 Mm, zaś głębokość jest oceniana na około 130m. czytaj więcej ››\nMyślimy, że większość świateł na ziemi powstaje za naszą, ludzką przyczyną. Nasza bezdenna próżność nakazuje naszym umysłom tak oceniać to, co widzimy. Bo przecież wiemy, że zwierzęta nie potrafią posługiwać się energią taką jak ogień, czyli wytwarzającą światło. Czy jeszcze tylko świetlik potrafi świecić? czytaj więcej ››\nPomyślne wiatry w zachodniopomorskim\nW ramach programu „Infrastruktura i Środowisko” dzięki środkom Unii Europejskiej powstaje w Polsce wiatrowa farma. Powstają także kolejne elektrownie wiatrowe, za „modą”, jak i pomyłem zdrowego i oszczędnego życia. czytaj więcej ››\nZanieczyszczenie środowiska jest wspólnym problemem nas wszystkich. Zatrucie powietrza jest jego aspektem którego każdy znasz doświadcza w codziennym życiu, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. czytaj więcej ››\nGorący temat ostatnich lat. Energia odnawialna wchodzi w nasze życie codzienne i staje się coraz poważniejszym biznesem. Coś, czym do niedawna zajmowali się jedynie hobbyści już jest w mainstreamie i może być tym dla drugiej dekady XXI wieku czym dla lat 90 były spółki internetowe. czytaj więcej ››


Nowy uczestnik EPIX, Pirxnet. – EPIX\nJesteś tutaj: EPIX1 / Wiadomości2 / Nowy uczestnik EPIX, Pirxnet.\nNowy uczestnik EPIX, Pirxnet.\n2014-08-21 /0 Komentarze/w dziale Wiadomości /dodał Webmaster EPIX\nZ przyjemnością informujemy, iż do grona uczestników punktu wymiany ruchu EPIX, portem 10G dołączyła firma Pirxnet z Gliwic.\nhttps://www.epix.net.pl/wp-content/uploads/2021/06/epix-320x156-header.png 0 0 Webmaster EPIX https://www.epix.net.pl/wp-content/uploads/2021/06/epix-320x156-header.png Webmaster EPIX2014-08-21 08:55:302014-08-21 08:55:30Nowy uczestnik EPIX, Pirxnet.\nObniżki cen usług EPIX – sierpień. Nowy uczestnik EPIX, Komputerlan.


× Объект PL-541243474 не найден. Возможно, он удалён по истечению срока давности либо ещё не опубликован.\n- 66 obiektów. Pokaż wszystko obiekty na mapie\nNowoczesne mieszkanie o wysokim standardzie na stawach trzebnickich\nPiękna lokalizacja z widokiem na stawy i las trzebnicki. W pobliżu basen z sauną i siłownią, więcej\nPiękna lokalizacja z widokiem na stawy i las trzebnicki. W pobliżu basen z sauną i siłownią, kręgielnia, piekarnia, sklepy oraz szkoły. Mieszkanie składa się z przestronnego salonu z kuchnią oraz bardzo dużej łazienki z więcej\nPiękna lokalizacja z widokiem na stawy i las trzebnicki. W pobliżu basen z sauną i siłownią, kręgielnia, piekarnia, sklepy oraz szkoły. Mieszkanie składa się z przestronnego salonu z kuchnią oraz bardzo dużej łazienki z prysznicem i wanną. Balkon ze sztuczną trawą z widokiem na stawy i las trzebnicki. Podłoga więcej\nWitam mam mieszanie 50mi 100m. Znajduje się 2km od Trzebnicy w miejscowości Brzyków zaraz przy więcej\nWitam mam mieszanie 50mi 100m. Znajduje się 2km od Trzebnicy w miejscowości Brzyków zaraz przy wjeździe na obwodnicę Wrocławia. Możliwość wynajmu od pokoju. Posiadam również większe mieszkanie świeżo po remoncie.\nDo wynajęcia mieszkanie trzypokojowe w Trzebnicy\nDo wynajęcia mieszkanie trzypokojowe : salon z wydzieloną częścią kuchenną, dwie sypialnie, łazienka więcej\nDo wynajęcia mieszkanie trzypokojowe : salon z wydzieloną częścią kuchenną, dwie sypialnie, łazienka ( wc, kabina, umywalka), duży hol, dwa balkony. Kuchnia jest wyposażona w szafki kuchenne, lodówkozamrażarkę, kuchnię więcej\nDo wynajęcia mieszkanie trzypokojowe : salon z wydzieloną częścią kuchenną, dwie sypialnie, łazienka ( wc, kabina, umywalka), duży hol, dwa balkony. Kuchnia jest wyposażona w szafki kuchenne, lodówkozamrażarkę, kuchnię elektryczną. Pokoje nie są umeblowane. Mieszkanie jest bardzo słoneczne, z każdego pokoju jest więcej\nWynajmę mieszkanie 50 m 2. Znajduje się 2 km od Trzebnicy w Brzykowie. Duże podwórko do dyspozycji. więcej\nWynajmę mieszkanie 50 m 2. Znajduje się 2 km od Trzebnicy w Brzykowie. Duże podwórko do dyspozycji. Po więcej informacji proszę dzwonić. Działka ogrodzona. Brama wjazdowa na posesję na pilota\nMieszkanie w centrum Żmigrodu 45m2 własne ogrzewanie gazowe\nMieszkanie do wynajęcia od 01.03.2020. Mieszkanie w centrum Żmigrodu z własnym gazowym ogrzewaniem. więcej\nMieszkanie do wynajęcia od 01.03.2020. Mieszkanie w centrum Żmigrodu z własnym gazowym ogrzewaniem. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Do dyspozycji również piwnica. Częściowo umeblowane tz. Kuchnia i łazienka\nMieszkanie na wynajem w pełni umeblowane\nPosiadam na wynajem mieszkanie w nowej kamienicy na Rynku w Żmigrodzie. Mieszkanie jest w pełni więcej\nPosiadam na wynajem mieszkanie w nowej kamienicy na Rynku w Żmigrodzie. Mieszkanie jest w pełni umeblowane, składa się z sypialni, salonu z aneksem kuchennym (zmywarka, lodówka, płyta indukcyjna) łazienka z prysznicem więcej\nPosiadam na wynajem mieszkanie w nowej kamienicy na Rynku w Żmigrodzie. Mieszkanie jest w pełni umeblowane, składa się z sypialni, salonu z aneksem kuchennym (zmywarka, lodówka, płyta indukcyjna) łazienka z prysznicem oraz ogrzewaniem podłogowym (pralka na wyposażeniu ). Ogrzewanie gazowe oraz K L I M A T Y Z A C J A więcej\nMieszkanie rynek prusice pierwszy najem\n50 metrów kwadratowych.Po remoncie pierwszy najem. Ogrzewanie elektryczne oraz klimatyzacja. Kuchnia więcej\n50 metrów kwadratowych.Po remoncie pierwszy najem. Ogrzewanie elektryczne oraz klimatyzacja. Kuchnia wyposażona w piekarnik oraz płytę ceramiczną. Lodówka oraz zmywarka naczyń. Telewizor w pokoju większym. W sypialni więcej\n50 metrów kwadratowych.Po remoncie pierwszy najem. Ogrzewanie elektryczne oraz klimatyzacja. Kuchnia wyposażona w piekarnik oraz płytę ceramiczną. Lodówka oraz zmywarka naczyń. Telewizor w pokoju większym. W sypialni miejsce pod telewizor wraz z antena. W sypialni łóżko podwójne. Szafki oraz szuflady. W łazience więcej\nTrzebnica, dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia\nLokalizacja: Trzebnica, ul. Kościelna Do wynajęcia świeżo wyremontowane (i umeblowane) dwupokojowe więcej\nLokalizacja: Trzebnica, ul. Kościelna Do wynajęcia świeżo wyremontowane (i umeblowane) dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 40 m2. Mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze; w pełni rozkładowe. - Kuchnia z wyposażeniem więcej\nLokalizacja: Trzebnica, ul. Kościelna Do wynajęcia świeżo wyremontowane (i umeblowane) dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 40 m2. Mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze; w pełni rozkładowe. - Kuchnia z wyposażeniem (nowa pralka, lodówka, gazówka/piekarnik); - Łazienka z wanną; - Balkon zadaszony z widokiem na więcej\nBoleścin, trzebnicki, Dolnośląskie\nWynajmę mieszkanie w Boleścinie - 3 kilometry od Świdnicy o powierzchni 40 m2 kuchnia, łazienka, więcej\nWynajmę mieszkanie w Boleścinie - 3 kilometry od Świdnicy o powierzchni 40 m2 kuchnia, łazienka, przedpokój, 2 pokoje. Ogrzewanie piecowe, miejsce parkingowe ogrodzone.\nMieszkanie kawalerka Prusice przy rynku\nDostępne od 1 sierpnia! Kawalerka 27 m2. Cena najmu 800 pln plus liczniki prąd woda kanalizacja. więcej\nDostępne od 1 sierpnia! Kawalerka 27 m2. Cena najmu 800 pln plus liczniki prąd woda kanalizacja. Spokojnie mogą spać nawet 3 osoby. Dostępne od 25 stycznia. 696 - pokaż numer telefonu -\nDo wynajęcia mieszkanie na ul. wrocławskiej w Trzebnicy w bezpośrednim sąsiedztwie Netto I Brico. więcej\nDo wynajęcia mieszkanie na ul. wrocławskiej w Trzebnicy w bezpośrednim sąsiedztwie Netto I Brico. Powierzchnia użytkowa 52m2. Parter. Komórka lokatorska. Dwa pokoje-sypialnia, salon z balkonem-, łazienka, kuchnia z więcej\nDo wynajęcia mieszkanie na ul. wrocławskiej w Trzebnicy w bezpośrednim sąsiedztwie Netto I Brico. Powierzchnia użytkowa 52m2. Parter. Komórka lokatorska. Dwa pokoje-sypialnia, salon z balkonem-, łazienka, kuchnia z przedpokojem. Czynsz-śmieci i ryczałt za wodę za dwie osoby 223 zł. Mieszkanie dobrze ocieplone, więcej\nWynajmę od 1 marca 2020 r., 2 pokojowe mieszkanie - ul. Zamkowa w Żmigrodzie. Bardzo dobra więcej\nWynajmę od 1 marca 2020 r., 2 pokojowe mieszkanie - ul. Zamkowa w Żmigrodzie. Bardzo dobra lokalizacja, 20 metrów od rynku. Mieszkanie znajduje się na 3 piętrze i składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki. więcej\nWynajmę od 1 marca 2020 r., 2 pokojowe mieszkanie - ul. Zamkowa w Żmigrodzie. Bardzo dobra lokalizacja, 20 metrów od rynku. Mieszkanie znajduje się na 3 piętrze i składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki. Mieszkanie w pełni umeblowane i wyposażone. W każdym z pokoi znajduje się szafa, 2 tapczany, stolik i 2 więcej\nWynajmę mieszkanie o pow. 46 m2 w Trzebnicy z widokiem na Bazylikę. Lokal usytuowany na 4 piętrze, więcej\nWynajmę mieszkanie o pow. 46 m2 w Trzebnicy z widokiem na Bazylikę. Lokal usytuowany na 4 piętrze, Mieszkanie słoneczne, ciepłe. Mieszkanie z balkonem. Kuchnia, dwa pokoje, łazienka. Umeblowane i wyposażone,. Ogrzewanie więcej\nWynajmę mieszkanie o pow. 46 m2 w Trzebnicy z widokiem na Bazylikę. Lokal usytuowany na 4 piętrze, Mieszkanie słoneczne, ciepłe. Mieszkanie z balkonem. Kuchnia, dwa pokoje, łazienka. Umeblowane i wyposażone,. Ogrzewanie czynszowe. Do mieszkania należy miejsce parkingowe. Preferowany najem długoterminowy. Całkowity więcej\nSłowackiego, Trzebnica, trzebnicki, dolnośląskie\nMieszkanie do wynajęcia w Trzebnicy 52m2\nDo wynajęcia mieszkanie w domu wielorodzinnym położonym ul.Słowackiego 3 na prywatnej posesji w więcej\nDo wynajęcia mieszkanie w domu wielorodzinnym położonym ul.Słowackiego 3 na prywatnej posesji w Trzebnicy -52m2. Mieszkanie składa się z przedpokoju z kuchnią samodzielną, oraz dwóch pokoi, łazienki i korytarza. więcej\nDo wynajęcia mieszkanie w domu wielorodzinnym położonym ul.Słowackiego 3 na prywatnej posesji w Trzebnicy -52m2. Mieszkanie składa się z przedpokoju z kuchnią samodzielną, oraz dwóch pokoi, łazienki i korytarza. Mieszkanie przestronne umeblowane i wyposażone w AGD. Lokalizacja bardzo dobra ponieważ do Tessco ok 200 m, więcej\nDO MIESZKANIA PRZYNALEŻĄ: PIWNICA ORAZ STRYCH, CENA: 1000 ZŁ + MEDIA ( woda, gaz, prąd, wywóz więcej\nDO MIESZKANIA PRZYNALEŻĄ: PIWNICA ORAZ STRYCH, CENA: 1000 ZŁ + MEDIA ( woda, gaz, prąd, wywóz śmieci). Ogrzewanie - piec kaflowy. Mieszkanie z balkonem. Kaucja wynosi 2000 zł.\nOferuje do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. Opłaty to 1000 złoty miesięcznie niezależnie od ilości więcej\nOferuje do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. Opłaty to 1000 złoty miesięcznie niezależnie od ilości osób + opłaty w zależności od zużycia z licznika energia,gaz i woda. Ogrzewanie wliczone jest w czynsz. Kontakt więcej\nOferuje do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe. Opłaty to 1000 złoty miesięcznie niezależnie od ilości osób + opłaty w zależności od zużycia z licznika energia,gaz i woda. Ogrzewanie wliczone jest w czynsz. Kontakt wyłącznie telefoniczny.\nWynajmę mieszkanie w Żmigrodzie- 2 pokoje\nDo wynajęcia jasne, słoneczne mieszkanie o łącznej powierzchni 49,5 m2, znajdujące się na 2 piętrze. więcej\nDo wynajęcia jasne, słoneczne mieszkanie o łącznej powierzchni 49,5 m2, znajdujące się na 2 piętrze. Mieszkanie znajduje się przy ulicy Lipowej, w pobliżu Dworca PKP oraz marketu Dino. Lokal składa się z dwóch pokoi, więcej\nDo wynajęcia jasne, słoneczne mieszkanie o łącznej powierzchni 49,5 m2, znajdujące się na 2 piętrze. Mieszkanie znajduje się przy ulicy Lipowej, w pobliżu Dworca PKP oraz marketu Dino. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz dużego balkonu. Mieszkanie jest umeblowane i zostało odświeżone. więcej\nWynajmę mieszkanie, najlepiej dla pracowników. 4 pokoje,umeblowane.Możliwość dostawienia dodatkowych więcej\nWynajmę mieszkanie, najlepiej dla pracowników. 4 pokoje,umeblowane.Możliwość dostawienia dodatkowych łóżek. Łazienka z WC, pralka, osobno drugie WC. Kuchnia w pełni wyposażona, lodówka, zmywarka. Telewizja cyfra +, więcej\nWynajmę mieszkanie, najlepiej dla pracowników. 4 pokoje,umeblowane.Możliwość dostawienia dodatkowych łóżek. Łazienka z WC, pralka, osobno drugie WC. Kuchnia w pełni wyposażona, lodówka, zmywarka. Telewizja cyfra +, internet wi fi, Ciepła woda i ogrzewanie w cenie wynajmu. Kontakt- Edward tel. 728 - pokaż numer telefonu więcej\nWynajmę ekskluzywne mieszkanie (apartament) 78,22 m + balkon 13,40 m, mieszczące się na,Osiedlu więcej\nWynajmę ekskluzywne mieszkanie (apartament) 78,22 m + balkon 13,40 m, mieszczące się na,Osiedlu Bukowym" przy ul. Oleśnickiej. Gotowe do zamieszkania od zaraz, w pełni umeblowane i wyposażone we wszystkie sprzęty i więcej\nWynajmę ekskluzywne mieszkanie (apartament) 78,22 m + balkon 13,40 m, mieszczące się na,Osiedlu Bukowym" przy ul. Oleśnickiej. Gotowe do zamieszkania od zaraz, w pełni umeblowane i wyposażone we wszystkie sprzęty i naczynia kuchenne, dekoracje okien, bieliznę pościelową i klimatyzacje. Wykończone w wysokim standardzie. więcej\nMieszkanie Żmigród umeblowane gotowe do zamieszkania\nPosiadam na wynajem w pełni umeblowane mieszkanie o powierzchni 50 m2. Posiada sypialnię, po salon, więcej\nPosiadam na wynajem w pełni umeblowane mieszkanie o powierzchni 50 m2. Posiada sypialnię, po salon, kuchnię. Pełne wyposażenie AGD oraz RTV. Do zamieszkania od zaraz. Zapraszam


Strona główna / Piwa / Piwa / Atavistic\nKraft Klub » Piwa » Atavistic\nHazy American Pale Ale chmielone odmianami: Amarillo, Centennial i Citra. Dzięki takiej mieszance aromat oraz smak charakteryzują się niezwykle kompleksowym profilem. Wyczujecie sporo cytrusów i tropików w aromacie i smaku. Podbijający owocowość blend drożdży London Fog zapewnił zdrowe odfermentowanie i tę w sam raz dozę resztkowej słodyczy by zapewnić piwu przyjemną gładkość w ustach. W smaku pojawia się goryczka, która nadaję niespotykanego orzeźwiania oraz stonowana goryczka poprawiająca pijalność. Tekstura piwa gładka i aksamitna. Najlepiej przelej je do IPA glass.


Sonny Capone Al Vaticano - Rzym\nSonny Capone Al Vaticanodomki letniskowe i całoroczne\nCena od: 93 EUR / 1 dzień Obiekt Sonny Capone Al Vaticano położony jest w miejscowości Rzym i oferuje bezpłatne WiFi oraz klimatyzację. Odległość ważnych miejsc od obiektu: Bazylika św. Piotra – 2,2 km, Watykan – 3,6 km. Dom wakacyjny znajduje się w budynku z 1961 roku.\nW naszej ofercie m.in.: ogrzewanie, sejf, całkowity zakaz palenia, sklep na miejscu, transfer lotniskowy (dodatkowa opłata), Apteczki pierwszej pomocy są dostępne, Możliwe wystawienie faktury, gry planszowe / puzzle, Przedmioty używane przez wiele osób, np. wydrukowane karty menu, czasopisma, długopisy czy gazety zostały usunięte, czujnik dymu, Procedura sprawdzania stanu zdrowia gości, Personel przestrzega środków bezpieczeństwa określonych przez władze lokalne, Pokoje są dezynfekowane między pobytami, pokoje dla niepalących, transfer lotniskowy, Po zakończeniu sprzątania pokoje są zabezpieczane do czasu przybycia gości, pokoje rodzinne, dostęp do Internetu, parking, fryzjer / salon piękności, WiFi dostępne w całym obiekcie, W miejscach zakwaterowania gości oraz ważnych częściach wspólnych znajdują się środki do dezynfekcji rąk, Używane są chemiczne środki czystości, które skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa, klimatyzacja, Płatności bezgotówkowe są możliwe, winda, WiFi, gaśnice, Pościel, ręczniki itp. prane są zgodnie z wytycznymi władz lokalnych, przechowalnia bagażu, Zasady dystansu społecznego są przestrzegane, bezpłatny parking, bezpłatne WiFi.\nProsimy o wcześniejsze poinformowanie obiektu Sonny Capone Al Vaticano o planowanej godzinie przyjazdu. Aby to zrobić, możesz wpisać treść prośby w miejscu na życzenia specjalne lub skontaktować się bezpośrednio z obiektem, korzystając z danych kontaktowych widniejących w potwierdzeniu rezerwacji. W momencie zameldowania wymagane jest okazanie ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz karty kredytowej. Życzenia specjalne zostaną zrealizowane w zależności od dostępności, a ich realizacja może podlegać dodatkowej opłacie. W obiekcie obowiązuje zakaz organizowania wieczorów panieńskich, kawalerskich itp. W odpowiedzi na koronawirusa (COVID-19) ten obiekt zapewnia obecnie dodatkowe środki bezpieczeństwa i środki sanitarne. Sprzedaż jedzenia i napojów w tym obiekcie może być ograniczona lub niedostępna ze względu na koronawirusa (COVID-19). W odpowiedzi na koronawirusa (COVID-19) ten obiekt podjął środki mające na celu ochronę gości i personelu. Niektóre usługi i udogodnienia mogą być niedostępne lub ograniczone. Zgodnie z rządowymi wytycznymi dotyczącymi minimalizacji ryzyka transmisji koronawirusa (COVID-19) w okresie obowiązywania tych wytycznych ten obiekt może prosić gości o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość, trasę podróży oraz inne istotne informacje. Zgodnie z rządowymi wytycznymi dotyczącymi minimalizacji ryzyka transmisji koronawirusa (COVID-19) ten obiekt nie przyjmuje gości z niektórych krajów w okresie obowiązywania tych wytycznych. Ze względu na koronawirusa (COVID-19) upewnij się, że rezerwujesz ten obiekt zgodnie z wytycznymi władz lokalnych w miejscu docelowym, w tym między innymi dotyczącymi celu podróży i maksymalnego dozwolonego rozmiaru grupy. Z powodu koronawirusa (COVID-19) noszenie maseczki jest obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych. Pobyt w tym obiekcie w celu odbycia kwarantanny z powodu koronawirusa (COVID-19) nie jest możliwy. Depozyt na poczet zniszczeń w wysokości EUR 150 jest wymagany po przyjeździe. Będzie to płatność gotówkowa. Zapłacona kwota powinna zostać zwrócona przy wymeldowaniu. Całość depozytu zostanie zwrócona w gotówce po sprawdzeniu stanu obiektu. A surcharge of EUR 25 applies for arrivals between 20:00 and 23:00, and of EUR 45 for arrivals after 23:00.requests for late arrival are subject to confirmation by the property. Numer licencji: 3307 Zarządzany przez gospodarza prywatnego (osobę fizyczną)\nOferta naszego partnera Booking.com BG.977870


Wakacyjny cosplay na RiminiComix 2019 | Galeria - Cosplaytime.pl\nWe włoskim mieście Rimini, leżącym nad Morzem Adriatyckim, w dniach 18-21 lipca odbył się festiwal RiminiComix Cosplay Convention 2019. To wydarzenie z długoletnią tradycją, odbywające się na świeżym powietrzu w Parku Federico Felliniego obok fontanny czterech koni, która stała się niejako bohaterem i symbolem festiwalu RiminiComix. Klimat festiwalu jest iście wakacyjny, dlatego cosplaye prezentowane podczas tego wydarzenia mają wakacyjny wydźwięk, co zresztą zobaczycie w poniższej galerii.\nZdjęcia w poniższej galerii są autorstwa trzech włoskich fotografów: Enrico G. Munari Ph., Paradise photographer i Stratos Image.\nCosplayer: Eleonora Pasini, fotograf: Enrico G. Munari Ph., źródło.\nCosplayer: Giada Robin, fotograf: Enrico G. Munari Ph., źródło.\nCosplayer: Leon Chiro i Nieznany, fotograf: Paradise photographer, źródło.\nCosplayer: Flavia Wilde, fotograf: Stratos Image, źródło.\nCosplayer: Angelica Bruffa, fotograf: Stratos Image, źródło.\nCosplayer: Francesco Ruffo, fotograf: Paradise photographer, źródło.\nCosplayer: Flaviuccia Dilucia, fotograf: Paradise photographer, źródło.\nCosplayer: Daemerys, fotograf: Stratos Image, źródło.\nCosplayer: vals_nightingale, fotograf: Enrico G. Munari Ph., źródło.\nCosplayer: Shiny Princess i Pedobaka, fotograf: Stratos Image, źródło.\nCosplay, Cosplay Convention, Konwent, Konwent Włochy, RiminiComix, RiminiComix Cosplay Convention, RiminiComix Cosplay Convention 2019


Na czym polega technologia cloud native i jakie ma zastosowanie?\nStrona główna›Na czym polega technologia cloud native i jakie ma zastosowanie?\nTechnologia cloud native z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród firm, którym zależy na tym, by dysponować nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Dzięki cloud native przedsiębiorstwa mogą scyfryzować swoją działalność. W poniższym artykule dokładnie tłumaczymy, co to jest cloud native i wyjaśniamy, dlaczego technologia ta ma tak istotne znaczenie dla nowoczesnych, dynamicznie rozwijających się firm.\nCloud native - co wyróżnia tę technologię?\nCloud native jest strategią polegającą na efektywnym i kompleksowym wykorzystaniu rozwiązań chmurowych - chmur obliczeniowych. Korzysta się tu także ze skalowalności, która przynosi firmom wiele wymiernych rezultatów. Atuty technologii cloud native są z roku na rok doceniane przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw, którym zależy na cyfryzacji biznesu - chodzi tu zarówno o mikro, małe jak i globalne przedsiębiorstwa.\nDzięki implementacji technologii chmurowych przedsiębiorstwo jest w stanie efektywniej reagować na uwarunkowania rynkowe oraz zwiększać swoją pozycję względem konkurencyjnych podmiotów działających w ramach tej samej branży. Inwestycja w cloud native przyczynia się także do zwiększenia wydajności całego przedsiębiorstwa, co skutkuje możliwością ograniczenia wydatków na IT.\nCzym wyróżniają się aplikacje tworzone w technologii cloud native?\nAplikacje tworzone przy użyciu technologii cloud native wyróżniają się wieloma cechami charakterystycznymi. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, że aplikacja tworzona od początku dla chmury złożona jest z wielu elementów wielokrotnego użytku nazywanych mikrousługami. One dają z kolei możliwość integrowania z dowolnie wybranym środowiskiem w chmurze.\nMikrousługi w zdecydowanej większości przypadków są skonteneryzowane oraz działają na podobnych zasadach co bloki konstrukcyjne. Warto nadmienić, że mikrousługi współpracują jako całość, ale każda z nich może być skalowalna w sposób całkowicie niezależny oraz na bieżąco udoskonalana i iterowana za pośrednictwem procesów automatyzacyjnych i orkiestracji. Oprócz tego, mikrousługi wyróżniają się wysokim poziomem elastyczności, co powoduje, że aplikacje cloud native można na bieżąco ulepszać.\nWyróżnikiem aplikacji budowanych w oparciu o technologię cloud native jest także fakt, iż mogą one być budowane w wyjątkowo krótkim czasie przez niewielkie zespoły informatyków. Można je również przenosić pomiędzy poszczególnymi chmurami, co dla specjalistów IT także jest znaczącym udogodnieniem.\nTechnologia cloud native - zalety\nGdy system przechowywania danych w firmie jest oparty na chmurze, mamy możliwość niezwykle szybkiego reagowania na pojawiające się nieprawidłowości, błędy. Ponadto cloud native umożliwia modyfikowanie kodów źródłowych i pozwala na dodawanie nowych funkcji.\nWarto zaznaczyć, że wszelkie zmiany w aplikacjach można wprowadzać bez konieczności ich wyłączania czy ograniczania ich funkcjonalności, co pełni niezwykle ważną rolę w kontekście komfortu i zadowolenia użytkowników.\nStrategia cloud native jest wykorzystywana przez firmy przede wszystkim do tworzenia aplikacji.\nAplikacje zbudowane na bazie technologii cloud native w porównaniu ze standardowymi aplikacjami monolitycznymi różnią się tym, że są one budowane dzięki niezależnym elementom przechowywanym na tzw. kontenerach.\nFirmy inwestujące w technologię cloud native odnoszą szereg wymiernych korzyści.\nWszelkiego rodzaju błędy czy usterki są identyfikowane znacznie szybciej, a to niesie za sobą wzrost komfortu użytkowników, ponieważ nie ma konieczności wprowadzania dokuczliwych przerw technicznych. Dzięki tym cechom technologia cloud native przyczynia się do osiągnięcia przez firmę przewag konkurencyjnych oraz podniesienia ogólnej jakości świadczonych usług, a co za tym idzie - do wzrostu przychodów.\nProjektowanie w ramach technologii cloud native wyróżnia się efektywnością kosztową, gdyż usługi, moce obliczeniowe czy zasoby pamięci masowych w zależności od konkretnych potrzeb można skalować poziomo.\nDzięki temu unika się zbędnych kosztów związanych z zakupem sprzętu czy konserwacji urządzeń. Co więcej, aplikację w ramach technologii cloud native można wprowadzić na rynek nawet w tym samym dniu, kiedy ją utworzono.\nTechnologia Google przetłumaczy rozmowę telefoniczną... w czasie rzeczywistym!\nCzym jest zablokowany bootloader i co to oznacza dla Kowalskiego?


KKP19 - Monteurzimmer Elmshorn - najlepsze opinie i ceny | Hotel-Pracowniczy.pl\nPan Felix Zywietz\n- Telewizor - > 42-calowy Telewizor Smart TV.\n- OGRÓD - > ogród z przodu i za domem może być używany. Duży taras słoneczny z miejscami do siedzenia i meblami do opalania.\n- GRILL -- > grill na tarasie.\n- KUCHNIA -- > kuchnia z jadalnią.\n- PALENIE - > Palenie dozwolone jest na zadaszonym tarasie.\n- ZWIERZĘTA - > zwierzęta nie są akceptowane.\n- SPOKÓJ - > Proszę zachowywać się w taki sposób, aby inni goście nie byli zakłócani. Od 22.00 .m. objętość pomieszczenia musi być przestrzegana we wszystkich pomieszczeniach. Po godzinie 22.00 .m. należy unikać hałasu podczas wychodzenia i powrotu do naszego domu ze względu na sąsiadów i gości. W przypadku zakłóceń spokoju możliwe jest wypowiedzenie najmu przez właściciela\n- NADZÓR WIDEO -- > Obszar publiczny jest pod nadzorem wideo.\n- PRALKA - pralka i suszarka > są dostępne tylko w dwóch z pięciu pokoi i można z nich korzystać bezpłatnie. Prosimy o kontakt podczas dokonywania rezerwacji.\n- POŚCIEL / RĘCZNIKI -- > ceny obejmują pościel i ręczniki\n- PARKING -- > miejsca parkingowe są bezpłatne i wystarczająco dostępne.\n- LOKALIZACJA -- > mieszkanie jest bardzo centralne i ciche, dzięki czemu można całkowicie wyłączyć się z codziennego życia. W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu znajdują się rozmaite sklepy i restauracje.\n- FAKTURA --> Za pobyt otrzymasz fakturę z pokazanym podatkiem VAT.\n- PYTANIA --> Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące nieruchomości.\n- CENY - > specjalne ceny na dłuższe pobyty możliwe po uzgodnieniu.\n- ŻYCIE --> Przyłożymy dużą wagę do czystości i przytulności. Pokoje są nowoczesne, jasne i przyjemnie urządzone. Zmiany w pokojach i ich wyposażeniu (w szczególności zmiana mebli) są zabronione. Robimy wszystko, abyś poczuł się jak w domu.\nPokoje wieloosobowe 1 3 od 13,50 €\nDo Käthe-Kollwitz-Platz 19a można łatwo dojechać autostradą A23, zarówno z południa, jak i z północy. Możesz także wziąć B431 do Elmshorn. Z obu odlotów jest tylko około 5-10 minut do zakwaterowania.\nNa miejscu dostępne są bezpłatne miejsca parkingowe w wystarczającej ilości.\nPo dokonaniu rezerwacji otrzymają Państwo szczegółowy przegląd miejsc parkingowych i wskazówki dojazdu do obiektu.\nZ nami od: czerwca 2021\nNoclegi pracownicze Hamburg (41 km)\nNoclegi pracownicze Neumünster (48 km)\nNoclegi pracownicze Norderstedt (35 km)\nNoclegi pracownicze Elmshorn (2 km)\nNoclegi pracownicze Stade (22 km)\nNoclegi pracownicze Seevetal (47 km)\nNoclegi pracownicze Pinneberg (17 km)\nNoclegi pracownicze Buxtehude (28 km)\nNoclegi pracownicze Buchholz in der Nordheide (47 km)\nNoclegi pracownicze Itzehoe (22 km)


Notatki Coolturalne: 2013-11-04\nOpowieść rzeka, końca nie widać :-)\nPostanowiłam resztę relacji umieścić na obu blogach po kawałku. Fragmenty bardziej osobiste, jak się walałam po pokoju hotelowym w majtkach w poszukiwaniu plastra na pęcherze na piętach, jak również o przepaści przy fotelu dentystycznym, zamieszczam na swoim co-dzienniku, bo jednak na blogu o książkach to przesada :-)\nTutaj chciałabym się skupić na samym festiwalu. O ile w ogóle uda mi się skupić i nie latać po myślach i dygresjach jak Żyd po pustym sklepie. Emocje jeszcze we mnie są, bo nie miałam czasu ich przerobić, zostawił sobie to na później i takie tego efekty :-)\nZastartowaliśmy w piątek późnym południem. Najpierw obiad, pierwsze rozmowy, dla mnie jednak stres, bo wiele z tych osób, które miałam spotkać na festiwalu, znałam już w sieci, ale stara jestem i wiem, nie mam złudzeń czyli, że w sieci to jedno, a w realu inna bajka. Zdarzyło mi się kiedyś, że osoba, która dyskutuje ze mną na fejsie, minęła mnie na korytarzu PKiN podczas targów bez słowa. A moje zdjęcie nie jest podrobione, jaka gruba jestem, taka na zdjęciu pozostaję, więc co jest? Powiedziano mi, że to powszechny problem, że ludzie się nie poznają poza siecią, trochę mnie to uspokoiło, bo już myślałam, że ową osobę czymś uraziłam.\nNo, więc idę na obiad do restauracji hotelowej i wrzody mi się otwierają oraz kompleksy leją zimnym potem po plecach.\nSpotkanie oczywiście zaprzeczyło czarnym wizjom, ale jednak jakiegoś rodzaju macanie zwiadowcze, w przenośni oczywiście, odchodziło. Może to tylko moja wyobraźnia. Jakby nie było, wejść solo do pomieszczenia pełnego znajomych nieznajomych jest trudno.\nZaraz po obiedzie mają miejsce dwa spotkania w bibliotekach, to, na które docieram, przypadkiem okazuje się być na osiedlu, gdzie wiele lat temu do szkoły chodziła moja córka, wracając zahaczam wzrokiem o przedszkole, gdzie prowadzałam syna. Wspomnienia, wspomnienia, bonus nie do kupienia nawet z Mastercard.\nCzęsto wyobrażałam sobie, jak wyglądają takie spotkania? Nigdy wcześniej nie byłam. Nie wiem, dlaczego. Czyżby kiedyś ich nie było? Atmosfera polskiej osiedlowej biblioteki, takiej w starym stylu, nie jakieś piętra, stal i komputery, przypomniała mi o mojej pierwszej, siłą rzeczy najukochańszej, na Buczka w Koszalinie. Mieściła się w starym domu jednorodzinnym, miała oszkloną werandę, która służyła za czytelnię. Spędziłam tam wiele godzin. Układ regałów w tej siedleckiej był bardzo podobny, wróciły wspomnienia, przeniosłam się w czasie. To było bardzo komfortowe uczucie, jakbym w puchu siedziała. Na spotkaniu, potem na drugim, a jeszcze później na kolacji wśród prawie wszystkich zaproszonych pisarek, miałam poczucie bycia w raju, bezkarne rozmowy o książkach do upadłego, bez zniecierpliwionych spojrzeń rozmówców, nie zdarza mi się to często.\nSobota zaczęła się dla mnie bardzo wcześnie. Już o ósmej zasiadłam na fotelu dentystycznym. Pewnie dlatego (bo komu by się chciało tak rano?) Mariola Zaczyńska, organizatorka festiwalu, pisarka i świetna dziennikarka siedlecka, postanowiła mnie wysłać na spotkanie z ekipą warszawskiego regionalnego ośrodka telewizyjnego. Miałam się wywnętrzyć podczas prognozy pogody. Mam widocznie słabą wyobraźnię, stąd absolutny brak tremy związanej z jakimikolwiek występami, bo ani nie wyobrażam sobie, jak fatalnie wyglądam gdziekolwiek by to nie było, czy w TV czy na scenie, ani nie mam poczucia, do ilu osób mówię, na przykład w radio. A, że jestem gaduła z bezkresnych i bezludnych plaż, to jak tylko mam okazję, ozorem mielę.\nZaraz z fotela boleściwego, wyskoczyłam na trasę i w kilka minut dotarłam na ławeczkę z Żeromskim zastygłym w brązie, czy czym tam, na głównej ulicy Siedlec. Tam już czekała ekipa, przemili ludzie na czele z chłopakiem prowadzącym tę prognozę pogody. O Bogu, marzenie teściowej mówię Wam. Młody, strzelisty, przystojny jak cholera, a do tego miły, rezolutny, bystry i jakiś taki komfortowy w obyciu. Człowiek go nie zna, a jakby znał wieki. Ekipa też cudna, ale z tymi zwierzami telewizyjnymi to różnie bywa, mógł być na przykład nafonflony.\nDruty do mnie przyczepili, ustaliliśmy, o czym będziemy mówić, potem dubel, pan 'marzenie teściowej' bez uprzedzenia zmienił tok rozmowy, ale nie z nami te numery Bruner, proszę bardzo, o tym też mogę pogadać (nie wiedzieli z kim mają do czynienia, trzeba mi przywalić, żebym się zamknęła, nie na odwrót), potem zakończenie tej części wejścia z Siedlec i do domu. Jak to? Dopiero się rozkręciłam :-)\nNo nic, pognałam do hotelu zjeść śniadanko. Pyyysznościowe. Śniadanie, jako starter w kolejny dzień, jest moim ulubionym posiłkiem. Do tego lubię jeść wolno, więc taki układ, że jest dłuuugi stół i zawsze ktoś dochodzi, kiedy odszedł ktoś, jest dla mnie spełnieniem marzeń. A jeśli tematem głównym są książki, wydawnictwa i wszystko, co wokół tego, to w ogóle jestem w niebie (kolejny raz, aż dziw, że chodziłam po ziemi, a nie pływałam w chmurach stylem motylkowym).\nOd jedenastej kołowrót, najpierw bicie rekordu w czytaniu. Ponad 500 osób w jednym miejscu czytało w pięknych okolicznościach przyrody. Rekord pobity!\nPoniżej Dorota w oczekiwaniu na sygnał do startu czytania, z Ofiarą Polikseny w jednej ręce i aparatem w akcji w drugiej. Jej zapał do uwiecznienia tych chwil na fotografiach uratował mnie od nieposiadania ani jednego zdjęcia. Z emocji zapominałam wziąć z sobą aparat.\nZaraz potem zaczęły się panele dyskusyjne. Pierwszy o literaturze kobiecej, prowadziła go Anna Dziewit Meller.\nI z oddali, żeby Wam pokazać, że sala pękała w szwach, czego wcześniej nie widziałam, bo najpierw siedziałam tyłem, a potem, w drugiej części spotkania, sami rozumiecie - pomroczność jasna :-)\nDyskusja jurorów i pisarzy (ta pierwsza) była niezwykle ciekawa, burzliwa, emocjonująca, co odczuliśmy na sali, i widać było, że przy stole dyskusyjnym też zawrzało. Tym bardziej mnie stres chwycił, kiedy przyszło mi poprowadzić drugą dyskusję, tym razem o blogach. Zaraz po takiej osobowości telewizyjnej, ja? Czułam się, jakby mnie ktoś trzymał za nogę głową w dół, zwisającą z balkonu. Z drugiej strony pomyślałam, że bez przesady, to tylko spotkanie, a nie operacja na otwartym sercu (zawsze mam rozdwojenie jaźni w takich sytuacjach, panikara contra siła spokoju). Chociaż emocje drugiej dyskusji też wielkie i był moment, że serce mi stanęło z poczucia bezsilności. A wszystko dlatego, że prowadzę bloga nie z chęci zarobku, nie z chęci otrzymywania darmowych egzemplarzy, chociaż to jest miłe (nie dostaję ich zresztą wiele, głownie żebrzę dla polskiej biblioteki, dla rodaków mieszkających w moim regionie, więc nie mam wyrzutów sumienia, bo wszystko tam zanoszę, a nawet i więcej, bo kupione przez siebie również), nie dlatego, że wiem lepiej, a z pasji i żądzy obcowania z ludźmi mi podobnymi, kochającymi książki i uwielbiającymi o nich rozprawiać (bo takich wokół mam za mało). Podczas tej dyskusji zdziwiona dowiedziałam się, że są tacy, którzy w drugim tygodniu prowadzenia bloga już piszą maile z prośbami o książki, że ich notki roją się od błędów stylistycznych, ortograficznych i merytorycznych, które mogą świadczyć o tym, że książki nie czytali. Autorki obecne na sali miały wiele do zarzucenia blogom.\nStąd bezsilność, bo poczułam się ustawiona w jednym szeregu z tymi krytykowanymi i co miałabym zrobić? Udowadniać, że nie jestem wielbłądem? A może jestem? Może piszę równie gówniane wpisy i tylko wydaje mi się, że ta pasja wystarczy, żeby rozprawiać o przeczytanych pozycjach? W dyskusji brały udział inne blogerki - Agnieszka Tatera, Maja Sieńkowska i Katarzyna Czajka - dzielnie odpierały zarzuty, ale momentami gorąco było.\nDla dyskusji, jej atrakcyjności, temperatura akurat dobra, ale nic nie poradzę na to, że przeżyłam swoistego rodzaju szok, kiedy dowiedziałam się, że książkowa blogosfera to nie sam mniód (chociaż bywa gorzko, jak się jakieś kłótnie wdadzą, ale cóż to za swary w porównaniu do innych grup blogowych?). A myślałam, że jednak tak, o naiwności siostro moja. Czytam tylko wybrane blogi i może to stąd? Jedno jest pewne, odkąd czytuję tych i owych, wymieniać nie będę, bo jeszcze o kimś zapomnę, mój świat około-książkowy zyskał nową jakość, zawarłam wspaniałe znajomości, mam okazję czytać ciekawe, mądre wpisy o pozycjach, które chcę poznać lub nie znałam i nie wiedziałam, ze są wydane lub o takich, które również podziwiam/nie lubię i można sobie o tym pogadać. Bezcenne.\nA pisarki, o czym powiedziałam na spotkaniu, powinny też wziąć pod uwagę, że czytamy ich powieści i o nich piszemy, z miłości do pisarzy właśnie i nie jest to tak, że koniecznie chcemy komuś dokopać. No, ale jak coś jest słabe, to jest słabe i cóż począć? Nic nie mówić? Tylko i wyłącznie chwalić? I tak uważam, że fakt, że coś mi się nie podoba o niczym nie świadczy, tylko o moich preferencjach, bo i tak każdy pisarz ma swój 'elektorat', czytelniczki, które po prostu aż piszczą na widok nowości danego autora.\nJest też inny aspekt, brak nagród i pochwał krytyków zawodowych, często nie ma w ogóle przełożenia na czytelników, niezależnie od tego, co iksiński napisze w Polityce czy gdzie tam, fani walą do księgarń w poszukiwaniu nowego tytułu i już. Nie ma więc sensu wpadać we frustrację, trzeba robić swoje po prostu.\nWiem, każdy chciałby być doceniany, nagradzany, stanąć w szranki i wylądować na pudle (ja też), ale wygrany jest tylko jeden, czasem za wygraną nic więcej nie idzie, jednorazowa nagroda i tyle. Czytelnicy, ich wybory i fascynacje, zawsze będą, również dla mnie, wielka niewiadomą, dlaczego kupują jednych, ignorując innych równie dobrych, jeśli nie lepszych? Uważam, że najgorszy jest taki scenariusz, kiedy setkami, ba, setkami tysięcy sprzedają książki pisarze, którzy obiektywnie rzecz biorąc są po prostu słabi jak herbata babci klozetowej. I co? Rzucić piórem i pójść sprzedawać półtusze wołowe w pasku z firanki na głowie?\nNa dzisiaj tyle. Mam wrażenie, że nigdy tej relacji nie skończę. To jeden z tych tekstów pt. "im bardziej tam zaglądał, tym bardziej go tam nie było".\nAutor: Kasia. eire o 21:35\nEtykiety: FLK Pióro i Pazur


wypożyczalnia samochodów dostawczych poznań | Sport\nKiedy tak właściwie zaistnieje sytuacja wymagająca rozstania się na jakiś czas ze swoim czterokołowcem, a auto jest narzędziem pracy, czymś do tego zbliżonym bądź wyraźnie częścią życia, najprostszym wyjściem z sytuacji jest najem pojazdu. Dla kogokolwiek, kto bez auta, chociażby przez parę dni, czuje się niekompletny oraz bezradny, wynajem samochodów dostawczych poznań jest wybawieniem. Na ogół pokaźniejsze firmy prowadzące pokrewną działalność proponują kilka typów aut. Jeżeli ktoś jest niezmiernie przywiązany do własnego własnego auta, który eksperymentalnie jest niedysponowany, będzie szukał w wypożyczalni samochodów jego dublera, tej samej marki, najprawidłowiej jeszcze tego samego rocznika i koloru. Spełnienie tych wymagań może być w pewnych momentach zawiłe, niemniej jednak wolno przynajmniej zbliżyć się do ideału. Osoba potrzebująca samochodu najzwyczajniej w świecie do wykonywania pracy będzie się starała wynająć auto jak najbardziej funkcjonalne oraz najtańsze w eksploatacji. Eksperymentatorzy wynajmą pojazd gruntownie odmienny od tych, którymi do tej pory jeździli, przy okazji testując interesujące go marki.\n18 czerwca 2016Pojazd jest dobrem cywilnym


Kod rabatowy 20% na drugie urodziny Sephora.pl - Gdzie Promocja\nKod rabatowy 20% na drugie urodziny Sephora.pl\nMinęły już dwa lata, odkąd możemy kupować online w perfumerii Sephora. Właśnie dzisiaj sklep internetowy tej znanej drogerii kosmetycznej obchodzi swoje drugie urodziny! Z tej okazji, Sephora ma dla Was kod rabatowy 20%. Hasło znajdziecie w naszym artykule.\nZakupy w sieci to niezaprzeczalnie wygodne rozwiązanie dla każdego. Często zdarza się również tak, że za produkty kupowane online płacimy mniej, niż za te, które chcielibyśmy dostać w salonach i sklepach stacjonarnych. Jest to uwarunkowane różnego rodzaju promocjami, organizowanymi właśnie w sieci. Jeżeli chcielibyście zerknąć na spis wszystkich okazji, podczas których będziecie mogli zrobić tańsze zakupy, wróćcie na moment do naszego artykułu Kalendarz Poszukiwacza Promocji, czyli 15 okazji na tańsze zakupy.\nJedną z wyjątkowych okazji, kiedy można zaszaleć z rabatami, są urodziny. Dzisiaj wypadają drugie urodziny sklepu internetowego Sephora.pl, a to duży powód do radości! Cieszymy się nie tylko z możliwości dokonywania w tej perfumerii zakupów online, ale też dlatego, że znana drogeria oferuje na urodziny e-sklepu kod rabatowy 20%.\nJak widać, promocja obowiązuje tylko online. To z jednej strony podziękowanie klientom dokonującym zakupów w sieci, jak i zachęta do tego, żeby robić takie zakupy częściej! A może są wśród Was osoby, które jeszcze nigdy nie kupiły nic w sklepie internetowym Sephora.pl? Nie martwcie się, to bardzo proste!\nZakupy online Sephora.pl\nPo dodaniu do koszyka ulubionych produktów, w polu "Kod promocyjny" wpiszcie hasło UR2, kliknijcie opcję "Zastosuj do koszyka", a wartość zamówienia obniży się o 20%. W zależności od wartości zamówienia, możecie zawsze dobrać sobie kilka darmowych próbek. Po zatwierdzeniu koszyka będziecie musieli zalogować się na swoje konto, gdzie dokończycie składanie zamówienia. Szybko i prosto, prawda? Idealne zakupy bez wychodzenia z domu!\nNa urodziny Sephora.pl to Wy powinniście sprawić sobie prezent ;-) Sprawdźcie produkty kosmetyczne i akcesoria MUST HAVE, które z wyżej podanym kodem kupicie 20% taniej:\nGąbka do makijażu na tronie ;-)\nJak Wam się podobają nasze propozycje i prezent od Sephory? Więcej prezentów oraz obniżek cen w drogeriach kosmetycznych znajdziecie poniżej. Korzystajcie ile wlezie! ;-)


Suszarki hotelowe to pewne urządzenia, jakie mogą podnieść standard obiektów - Portal z ciekawostkami\nSuszarki hotelowe to pewne urządzenia, jakie mogą podnieść standard obiektów\nElementem obowiązkowym w urządzeniu hoteli, basenów czy innych powszechnych łazienek są suszarki. Niekiedy w trasie asystuje nam jedynie mała torebka, do której jesteśmy w stanie spakować tylko najistotniejsze artykuły, suszarka nieczęsto tam występuje. Właściciel szanującego się pensjonatu czy hotelu może zadbać o ulokowanie tego urządzenia w pokojach do dyspozycji gości dla ich wygody i podwyższenia standardu lokalu.\nWyjście na dwór w wilgotnych włosach nie jest nigdy stosownym rozwiązaniem. Może nas przewiać, przez co będziemy chorzy. O ile nawet nie mamy zamysłu nigdzie wychodzić po kąpieli, niewysuszenie włosów może osłabić cebulki oraz sprawi, że zabrudzenia prędzej przylepią się do nich, zaś bezwiedne pocieranie włosów o poduszkę uszkadza je. Większa część zarówno kobiet, jak i panów twierdzi, że suszarki hotelowe to trzon wyposażenia, dlatego że za ich wsparciem układają sobie fryzurę i nie mają obaw, że będą źle wyglądać.\nNa dzień dzisiejszy posiadamy kilka rodzajów omawianego sprzętu o odmiennych mocach. Uruchamia się je ekspresowo, korzysta mile ze względu na wygodną rączkę.\nKiedy przekonasz się, że użyteczne byłyby uzupełniające artykuły na opublikowany temat, to kliknij tutaj i przeczytaj ponadto pozostałe wiadomości (http://www.domowy.pl/porady/projekty-wybieramy-wielkosc-domu.html).\nSuszarki hotelowe posiadają przewód, który po zdjęciu z obudowy urządzenia załącza je, ale też automatycznie wyłącza po jego odłożeniu – zamów na stronie. Następną zaletą jest nadzwyczajny system przeciwdziałający przegrzaniu . Montowane są w obiektach SPA, centrach gier, hostelach. Wytrzymałość na przeróżne czynniki zewnętrzne, np. oddziaływanie wilgotności to wielki plus, możemy więc lokować je w punktach,w których standardowe się nie sprawdzą ze względów bezpieczeństwa, np. na basenach. Te przyrządy elektroniczne są niedrogie w utrzymaniu w zestawieniu z tradycyjnymi suszarkami . Ich powietrze nie nagrzewa się tak jak w pokojowych urządzeniach, przez co pobiera mniej prądu. Popularni producenci to: Merida, Starmix, Linea Trade.\nJeżeli zależy Ci na zadowoleniu z pobytu ludzi odwiedzających Twój hotel, powinieneś postawić na suszarki hotelowe. Są bowiem ekonomiczne, zatem przyjazne dla Twojej kieszeni, a również bezpieczne w stosowaniu. Klienci nie będą mieli zastrzeżeń co do tego, że udogodnienia hotelu są na odpowiednim poziomie.


Naczynie żaroodporne z terakoty (średnica: 20 cm) - Mason Cash - sklep MniamMniam.pl\nNr produktu: 17165\nNr kat: 2007.197\nWykonane z wysokiej klasy solidnej i grubej terakoty.\nDoskonałe do przygotowywania małych makaronowych i ziemniaczanych zapiekanek, kremu brulee, pieczenia małych porcji mięs: np. kurczaka.\nTerakota odznacza się wyjątkowo dobrymi właściwościami termicznymi: rozgrzana oddaje ciepło równomiernie, dzięki czemu dania będą równo wypieczone.\nNaczynie posiada szeroki uchwyt ulatniający wyjmowanie go z rozgrzanego piekarnika.\nSzkliwione wnętrze zabezpieczy je przed działaniem olejów i naturalnych tłuszczy z pieczonych dań*.\n* - olej może powodować odbarwienia nieszkliwionej terakoty, co nie zmienia jednak właściwości samego naczynia\nJak używać naczyń z terakoty?\n- nie używaj naczynia na grillu\n- zawsze wyjmuj je z piekarnika z założoną na ręce rękawicą kuchenną\n- przed myciem zaleca się odczekanie, do momentu całkowitego wystudzenia naczynia\n- myj ręcznie ciepła wodą z dodatkiem mydła/płynu\nPosiada Europejski Certyfikat na kontakt z żywnością.\nPrzystosowane do zmywarki i piekarnika.