Akcesoria do zarządzania UPS'em i zasilaniem oraz produkty do szaf 19" - PDF\nAkcesoria do zarządzania UPS'em i zasilaniem oraz produkty do szaf 19"\nDownload "Akcesoria do zarządzania UPS'em i zasilaniem oraz produkty do szaf 19""\n1 TM Legendary Reliability Akcesoria do zarządzania UPS'em i zasilaniem oraz produkty do szaf 19" Dodatkowe akcesoria firmy APC zwiększają dostępność systemów oraz zarządzanie zasilaczem UPS w celu ochrony środowiska sieciowego\n2 Spis treści Część I: Urządzenia peryferyjne do zarządzania zasilaczem Akcesoria do zarządzania poborem mocy Karta zarządzająca Web/SNMP Management Card Karta typu SmartSlot - Interface Expander Urządzenie zewnętrzne - Share-UPS Karta typu SmartSlot - Call-UPS II Karta typu SmartSlot - Measure-UPS II Karta typu SmartSlot - Relay I/O Card Zapewnia zgodne ze standardami zarządzanie zasilaczami UPS firmy APC Umożliwia bezpieczne zamknięcie dodatkowych dwóch systemów operacyjnych Umożliwia bezpieczne zamknięcie wielu systemów operacyjnych Zapewnia zarządzanie zasilaczem UPS za pośrednictwem modemu Umożliwia monitorowanie warunków środowiskowych panujących w otoczeniu UPS Umożliwia zarządzanie zasilaczem UPS za pomocą styków przekaźnikowych 4 Inne udogodnienia Karta typu SmartSlot - 5-portowy koncentrator 10Base-T Expansion Chassis Triple Expansion Chassis Wyświetlacz LCD - PowerView Karta typu SmartSlot - Remote Power-off Kabel ISEC (Isolated Serial Extension Cable) Udostępnia w zasilaczu UPS porty koncentratora dla sprzętu sieciowego Udostępnia jedno dodatkowe gniazdo typu SmartSlot do zasilacza UPS firmy APC Udostępnia trzy dodatkowe gniazda typu SmartSlot do zasilacza UPS firmy APC Ręczna konfiguracja i kontrola zasilacza UPS firmy APC Umożliwia natychmiastowe wyłączenie zasilania na wyjściu zasilacza UPS Umożliwia komunikację szeregową z zasilaczem UPS na duże odległości Część II: Kontrola zasilania i dystrybucja mocy MasterSwitch MasterSwitch VM - montaż pionowy MasterSwitch - gniazda zasilające PDU - Urządzenia do rozdziału zasilania 10 Zdalny restart i kontrola zasilania Zdalny restart, kontrola zasilania, 16 gniazd montowanych pionowo Zwiększa obciążalność prądową wszystkich urządzeń z rodziny MasterSwitch Powiększone możliwości rozdziału zasilania Część III: 19" szafy przemysłowe NetShelter i dodatkowe akcesoria NetShelter Premium Obudowa NetShelter High Density (dla dużej gęstości zainstalowanych urządzeń) Oprogramowanie konfiguracyjne NetShelter NetShelter Standard Dodatkowe akcesoria do 19" szaf przemysłowych Część IV: Stelaże NetShelter i akcesoria Stojaki 2-słupkowe Stojaki 4-słupkowe Akcesoria do stelaży NetShelter Przełącznik KVM i kable Ulepszona obudowa ze szklanymi drzwiami przednimi Ulepszona obudowa z wentylowanymi drzwiami przednimi Ułatwia zaplanować rozmieszczenie wyposażenia montowanego w 19" szafach przemysłowych Obudowa o wysokiej jakości i przystępnej cenie Ulepszone wyposażenie dodatkowe obudowy, pozwalające uzyskać właściwą organizację, zabezpieczenie i dodatkową stabilizację 18 Stojak 2-słupkowy otwarty Stojak 4-słupkowy otwarty Wyposażenie dodatkowe poprawiające jakość, umożliwiające uzyskanie właściwej organizacji i stabilizacji Umożliwia zarządzanie wieloma serwerami przy pomocy jednej klawiatury, monitora i myszy 12 Część V: Tabele parametrów technicznych 21\n3 Zwiększ dostępność swoich systemów przy pomocy dodatkowych akcesoriów firmy APC Zasilacz UPS firmy APC zapewnia doskonałą ochronę zasilania wszystkich podłączonych urządzeń sieciowych, takich jak serwery, koncentratory i routery. Rosnące wymagania w zakresie ochrony zasilania, w tym potrzeba zastosowania metod umożliwiających użytkownikom prewencyjne zarządzanie, organizowanie i ochronę posiadanych urządzeń - są to ważne zagadnienia w obecnych czasach. Administratorzy wymagają jak najwyższej dyspozycyjności (czasu sprawności) swoich sieci i nie tolerują jakichkolwiek okresów przestoju. Produkowane przez firmę APC wyposażenie dodatkowe, umożliwia administratorom sprawne zarządzanie sieciami przez zmniejszenie liczby uszkodzeń sprzętu i oprogramowania, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności urządzeń systemowych. Firma APC dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć swoim klientom właściwych rozwiązań, pozwalających zaspokoić ich potrzeby. Ośrodek Badań Onkologicznych Fred Hutchinson Cancer Research Centre Wiedzieliśmy, że chcemy kontynuować naszą współpracę z firmą APC, ale kiedy rozpoczęliśmy modernizację naszego systemu zasilania, musieliśmy rozpisać przetarg i mogliśmy zapoznać się z ofertami wielu producentów i usługodawców. W trakcie porównywania okazało się, że oferta firmy APC nie ustępowała innym, pochodzącym od innych dostawców. Ponadto, spośród wszystkich dostawców, to właśnie firma APC oferowała sprzęt, który był najłatwiejszy do zainstalowania. Ich nowe szafy charakteryzują się wspaniałą i mocną konstrukcją i idealnie nadają się do naszych zastosowań. W bieżącym roku przeprowadziliśmy pełną modernizację naszej infrastruktury i zainstalowaliśmy 50 systemów firmy APC NetShelters oraz 50 systemów Smart-UPS." Wayne Deckman, specjalista ds. sieci komputerowych, Fred Hutchinson Cancer Research Centre Firma Cambridge Technology Partners Do ochrony naszych systemów stosujemy cztery zasilacze firmy APC z serii Macierzy Zasilających Symmetra, które zabezpieczają wszystkie nasze serwery produkcyjne: cztery serwery Sun, pracujące z oprogramowaniem Solaris z bazą danych Oracle, serwer HP K100, pracujący z oprogramowaniem HP-UX oraz sześć serwerów HP NetServers, pracujących z oprogramowaniem NT. Używamy również oferowanego przez firmę APC adaptera - PowerNet SNMP Adapter, do monitorowania i kontroli zasilania. A w niektórych naszych odległych biurach, zasilacze UPS firmy APC służą do ochrony serwerów produkcyjnych i pocztowych, w celu uzyskania 100-procentowego czasu sprawności." Tony Castellano, IT Manager, Enterprise Applications, Cambridge Technology Partners 3\n4 I. Zarządzanie systemem zasilania awaryjnego UPS Karta zarządzająca Web/SNMP Management Card Numer katalogowy APC - AP Karta zarządzająca Web/SNMP Management Card 10 Base-T Ethernet Numer katalogowy APC - AP9603 Karta zarządzająca SNMP Management Card Token Ring Karta typu SmartSlot - Interface Expander Numer katalogowy APC - AP9607 *Uwaga: Kable do monitorowania należy zamówić osobno. W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapoznaj się z wykazem na str.19 lub odwiedź stronę internetową Karta interfejsu sieciowego dla zasilaczy UPS, dająca administratorom sieci komputerowej możliwość zgodnego ze standardami zarządzania zasilaczami UPS zamontowanymi w szafach przemysłowych, w sali komputerowej lub w ośrodku obliczeniowym. Istnienie Internetu powoduje, że właściwe funkcjonowanie sprzętu tworzącego sieć komputerową jest czynnikiem o podstawowym znaczeniu dla prawidłowego działania sieci korporacyjnej. Kiedy jakieś zdarzenie związane z zanikiem napięcia zasilającego spowoduje zrestartowanie routera, setki użytkowników mogą stracić możliwość połączenia z innymi użytkownikami w sieci. Taka utrata wpływa negatywnie na opłacalność prowadzonej działalności. W związku z tym, podstawowym obowiązkiem dzisiejszych administratorów jest utrzymywanie pracującego w sieci sprzętu w stanie wysokiej dostępności, przez zapewnienie odpowiedniej ochrony zasilania. Elastyczne i wygodne zarządzanie systemem zasilania ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej dostępności sprzętu sieciowego o znaczeniu strategicznym, takich jak serwery, routery, przełączniki i koncentratory. Karta zarządzająca APC Web/SNMP Managemnet Card ma wbudowany serwer HTTP umożliwiający pełne zarządzanie systemami zasilania awaryjnego UPS, chroniącymi sprzęt sieciowy przed zdarzeniami związanymi z zanikiem zasilania, za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej. Karta zarządzająca Web/SNMP Management Card potwierdza wiodącą rolę firmy APC oraz jej zaangażowanie w opracowywanie systemów, pracujących w oparciu o zarządzanie przy pomocy Internetu i kart zarządzających SNMP. Możliwość podłączenia systemów zasilania awaryjnego APC Smart-UPS, Matrix-UPS lub Macierzy Zasilającej Symmetra do sieci w środowisku 10Base-T. Daje to administratorowi sieci pełne zarządzanie i kontrolę nad zasilaczem UPS za pośrednictwem otwartych standardów przemysłowych, takich jak HTTP (standardowa przeglądarka internetowa), usługa Telnet lub protokół SNMP. Integracja z wiodącymi platformami zarządzania opartymi na protokole SNMP, takimi jak CA Unicentre TNG, Cabletron Spectrum, HP OpenView, SunNet Manager oraz Tivoli Management Environment. Obniżenie kosztów użytkowania poprzez umożliwienie zdalnej konfiguracji wielu urządzeń za pośrednictwem sieci, co redukuje czas i koszty instalacyjne podczas instalacji dużej ilości kart zarządzających Web/SNMP Management Card. Rejestrowanie zdarzeń i powiadamianie pocztą elektroniczną w przypadku zaistnienia niekorzystnych zdarzeń. Karta UPS dla administratorów sieciowych, umożliwiająca bezpieczne zamknięcie systemu dla wielu systemów operacyjnych serwerów pracujących w 19" szafach przemysłowych, w sali komputerowej lub w ośrodku obliczeniowym. Karta typu SmartSlot Interface Expander (2-portowa) łatwo integruje się z zasilaczami APC z serii Smart-UPS, Matrix-UPS lub Macierzą Zasilającą Symmetra i umożliwia bezpieczne zamknięcie systemów operacyjnych podczas nieprawidłowości występujących w zasilaniu. Ma to zasadnicze znaczenie w przypadku monitorowania pracy wielu serwerów przez pojedynczy zasilacz UPS, szczególnie w środowisku wielu systemów operacyjnych. Możliwość monitorowania wielu serwerów pracujących z różnymi systemami operacyjnymi przez jeden zasilacz UPS*. Możliwość skonfigurowania serwerów do niezależnego zamykania podczas długich okresów braku zasilania. Dodaje dwa dodatkowe porty szeregowe do prostej komunikacji (typu Simple Signalling). Na każdym serwerze działa odrębna kopia programu PowerChute plus, służąca do monitorowania i zarządzania pracą zasilacza UPS. Umieszczone w przedniej części adaptera mikroprzełączniki, umożliwiają dogodny wybór odpowiednich funkcji monitorowania i zarządzania. 4\n5 Urządzenie zewnętrzne - Share-UPS (8-portowe) Karta typu SmartSlot - Call-UPS II Numer katalogowy APC - AP9608 Numer katalogowy APC - AP9207 * Uwaga: Kable do monitorowania należy zamówić osobno. W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapoznaj się z wykazem na str.19 lub odwiedź stronę internetową *Uwaga: Wymaga modemu zakupionego oddzielnie. Karta Call-UPS II może współdzielić pojedynczą linię telefoniczną z istniejącym połączeniem komputer/modem, wymaga jednak osobnego modemu. Urządzenie zewnętrzne do zasilacza UPS, które pozwala administratorom sieci bezpieczne zamknięcie wielu systemów operacyjnych zainstalowanych na serwerach w szafach przemysłowych lub pomieszczeniach komputerowych. Możliwość podłączenia do ośmiu serwerów z dowolnymi systemami operacyjnymi (a nawet do 29 serwerów w przypadku zastosowania 4 urządzeń Share-UPS), w celu monitorowania i zarządzania przy użyciu pojedynczego zasilacza UPS*. W przypadku zaniku zasilania z sieci Share-UPS powiadamia (za pośrednictwem oprogramowania APC lub karty SNMP) o wystąpieniu problemów z zasilaniem i wysyła do każdego z serwerów sygnał rozpoczęcia bezpiecznego zamykania; po zakończeniu którego Share-UPS wprowadza zasilacz w tryb oczekiwania na powrót zasilania. Oferuje wiele trybów zamykania serwerów (z potwierdzeniem zamknięcia, z opóźnieniem czasowym i po rozładowaniu akumulatora), zwiększających bezpieczeństwo i elastyczność zarządzania wyłączaniem serwerów, pracą na bateriach i ponownym załączeniem. Lokalne, sprzętowe połączenia przez port szeregowy dostępne za pośrednictwem urządzenia Share-UPS są dużo bardziej niezawodne od połączeń sieciowych zwłaszcza dla krytycznych aplikacji. Centralne zarządzanie zasilaczem UPS Możliwość używania jednego serwera do zarządzania zasilaniem serwerów z wieloma systemami operacyjnymi. Uruchomienie na serwerze głównym programu PowerChute plus opracowanego przez firmę APC umożliwia doskonałe zarządzanie zasilaniem oraz diagnostykę zasilacza UPS i akcesoriów do niego podłączonych. Użycie w połączeniu z kartą zarządzającą Web/SNMP Management Card umożliwia zarządzanie środowiskiem zasilania do 8 serwerów. Rozszerza funkcjonalność produkowanych przez firmę APC urządzeń Matrix-UPS oraz Symmetra Power Array. Sterowanie za pośrednictwem modemu Zdalne komunikowanie się i zarządzanie systemem zasilania awaryjnego przy użyciu modemu zewnętrznego. Restartowanie zawieszonych" systemów, określanie stanu zasilacza UPS i diagnozowanie problemów związanych z zasilaniem, nawet w przypadku awarii sieci LAN. Karta UPS dla administratorów sieci, służąca do zdalnego zarządzania zasilaczem UPS za pośrednictwem modemu w obrębie całej sieci. Karta Call-UPS II umożliwia zdalne zarządzanie zasilaczem UPS firmy APC. Karta umożliwia dostęp do szczegółowych informacji dotyczących zasilacza UPS, przywołanie przez pager po zaistnieniu zdarzenia związanego z zasilaniem oraz zdalny bezpieczny restart podłączonego sprzętu za pośrednictwem modemu użytkownika. Użytkownicy mają możliwość komunikowania się z zasilaczem UPS nawet podczas zaników zasilania lub w przypadku awarii serwera, za pośrednictwem połączenia telefonicznego. Karta Call-UPS II pozwala również na sterowanie środowiskiem zasilania w miejscach odległych, za pośrednictwem łącza szeregowego lub modemowego. Obszerne informowanie o stanie zasilacza UPS oraz jego kontrola za pośrednictwem łącza modemowego/terminalowego. Łatwy i zdalny dostęp do szczegółowych informacji dotyczących zasilania, statusu zasilacza UPS oraz warunków środowiskowych (przy użyciu dodatkowej karty monitorowania otoczenia Measure-UPS II). Zdalne przeprowadzanie testów zasilacza UPS, konfiguracja kart i ustalanie wewnętrznych parametrów zasilacza UPS. Obszerne możliwości bezpiecznego i łatwego restartowania zawieszonych urządzeń, bez konieczności udawania się do miejsca ich zainstalowania. Rejestr zdarzeń związanych z zasilaniem i pracą UPS umożliwiają łatwe zdalne wykrywanie i usuwanie usterek. Możliwość powiadamiania na 2 numery pagerów w celu powiadomienia o potencjalnych problemach oraz zdarzeniach dotyczących zasilacza UPS w określonych miejscach. Konfigurowalna komunikacja z systemami przywoławczymi Zabezpieczenie hasłem definiowanym przez użytkownika. Opcja zabezpieczenia - oddzwanianie. 5\n6 I. Zarządzanie systemem zasilania awaryjnego UPS Karta Measure-UPS II - monitorowanie otoczenia Numer katalogowy APC - AP9612TH (temperatura i wilgotność) Karta UPS dla administratorów sieci służąca do monitorowania warunków środowiskowych w szafach przemysłowych, pomieszczeniach komputerowych i centrach obliczeniowych. Monitorowanie środowiska Karta Measure-UPS II umożliwia zdalne monitorowanie temperatury, wilgotności i innych warunków środowiskowych za pośrednictwem oprogramowania PowerChute plus, karty Call-UPS II, karty zarządzającej Web/SNMP Management Card, agentów SNMP lub wyświetlacza APC - PowerView. Zewnętrzne pomiary temperatury i wilgotności, umożliwiające ciągłe monitorowanie środowiska pracy cennego sprzętu. Zdalny pomiar umożliwiający monitorowanie środowiska w odległości do 366 cm od zasilacza UPS lub od karty Measure-UPS II.. Przystosowanie do współpracy z czujnikami normalnie otwartymi i normalnie zamkniętymi. Dodatkowe źródło napięcia stałego 12V, umożliwiające uzyskanie większej elastyczności przy stosowaniu czujników. Opracowane przez firmę APC oprogramowanie nadzorujące PowerChute plus wyposażone jest w graficzny interfejs użytkownika oraz powiadamianie administratora o problemach środowiskowych. Funkcja FlexEvents oprogramowania PowerChute plus umożliwia dzięki informacjom pochodzącym z karty Measure-UPS II uruchamianie pewnej liczby określonych przez użytkownika zdarzeń, takich jak przywoływanie, rejestrację zdarzeń i bezpieczne zamykanie systemu. Definiowane przez użytkownika wartości progowe, umożliwiające określenie sytuacji wymagającej powiadomienia o potencjalnych problemach, w celu niedopuszczenia do uszkodzenia elementów składowych systemu. Możliwość pracy w połączeniu z opracowanymi przez firmę APC agentami SNMP, kartą zarządzającą Web/SNMP Management Card, zwyświetlaczem PowerView oraz kartą Call-UPS II pracującą w sieci, jak również przekazywanie za pomocą modemu warunków środowiskowych systemu. Karta typu SmartSlot - Relay I/O Numer katalogowy APC - AP9610 Karta UPS dla użytkowników wymagających sterowania i monitorowania zasilania za pośrednictwem styków przekaźnikowych, przy instalacjach w szafach przemysłowych, pomieszczeniach komputerowych lub centrach obliczeniowych. Styki prekaźnikowe dla systemów telekomunikacyjnych i alarmowych Karta przekaźnika I/O umożliwia sterowanie i monitorowanie zasilania za pośrednictwem styków prekaźnikowych tak jak w centralach abonenckich, systemach telekomunikacyjnych oraz systemach zarządzania alarmami. Karta daje się łatwo instalować w systemach APC Smart-UPS, Matrix-UPS lub Symmetra Power Array i w pełni integruje się z posiadanym sprzętem telekomunikacyjnym i zdalnym. Umożliwia zdalne monitorowanie baterii zasilacza UPS oraz pracy zasilacza podczas zaniku zasilania z sieci. Monitorowanie to jest istotne dla określenia stanu odległych urządzeń. Umożliwia zdalne uruchamianie i zatrzymywanie sprzętu za pośrednictwem czterech wejściowych i wyjściowych styków przekaźnikowych. Umożliwia zdalne zrestartowanie zawieszonych i pracujących niestabilnie urządzeń, oszczędzając czas i dodatkowe wydatki związane z wzywaniem serwisu. 6\n7 Karta typu SmartSlot - 10Base-T Hub (5-portowa) Numer katalogowy APC - AP9615 Karta UPS dla administratorów sieci, zapewniająca dodatkowe porty sieciowe dla serwerów i urządzeń sieciowych. Koncentrator z gwarantowanym zasilaniem Produkowany przez firmę APC 5-portowy koncentrator 10Base-T ma wpełni gwarantowane zasilanie z UPS'a i może być używany w połączeniu z dowolnym zasilaczem Smart-UPS, Matrix-UPS, lub Macierzą Zasilającą Symmetra, wyposażonym w gniazdo typu SmartSlot. Koncentrator 5- portowy 10Base-T powiększa wygodę dostępu do sieci, umożliwiając dodatkowym użytkownikom sieci podłączanie się za pośrednictwem tych portów, redukując w ten sposób całkowite koszty bez negatywnego wpływu na cenną powierzchnię biurową lub przestrzeń szafie przemysłowej. Wyposażony w cztery porty RJ-45 do podłączenia urądzeń oraz jeden port RJ-45 do podłączania do sieci (up-link). W pełni zasilany i zabezpieczany przed zanikiem napięcia za pomocą zasilacza UPS, w którym jest umieszczony, w wyniku czego wyeliminowany został jakikolwiek zbędny czas przestoju sieci. W pełni zgodny ze standardem IEEE base-t. Pasuje do gniazda typu SmartSlot, znajdującego się z tyłu zasilacza UPS. Expansion Chassis Gniazdo rozszerzeń Gniazdo rozszerzeń kart UPS dla administratorów sieci udostępnia jedno dodatkowe gniazdo typu Smart-Slot dla zasilaczy Smart-UPS, Matrix-UPS, Macierz Zasilająca Symmetra oraz zasilaczy serii APC Silcon. Produkowane przez firmę APC gniazdo rozszerzeń (Expansion Chassis) stanowi doskonałe rozwiązanie dla środowiska wymagającego integracji dodatkowych akcesoriów. Instalacja i obsługa jest bardzo prosta i polega na podłączeniu kabla Expansion Chcassis do portu szeregowego umieszczonego z tyłu zasilacza UPS oraz podłączeniu dodatkowej karty typu SmartSlot firmy APC z tyłu gniazda rozszerzeń. Urządzenie Expansion Chassis umożliwia podłączenie dowolnego z następujących akcesoriów: karta typu SmartSlot Interface Expander, 8, karta Measure-UPS II oraz akcesoria do komunikacji (karta Call-UPS II, karta przekaźnikowa Relay I/O, karta zarządzająca Web/SNMP). Umożliwia integrację dodatkowej karty typu SmartSlot firmy APC. Numer katalogowy APC - AP9600 7\n8 I. Zarządzanie systemem zasilania awaryjnego UPS Triple Expansion Chassis Obudowa Triple Expansion Chassis przeznaczona dla administratorów sieci udostępnia trzy dodatkowe gniazda typu SmartSlot dla zasilaczy Smart-UPS, Matrix-UPS, Macierzy Zasilającej Symmetra oraz zasilaczy serii APC Silcon. Numer katalogowy AP9604 Triple Expansion Chassis jest zewnętrzną obudową o konstrukcji umożliwiającej zainstalowanie dowolnych trzech kart typu SmartSlot firmy APC. Obudowa ta nadaje się idealnie do użytku z zasilaczami UPS firmy APC, wymagającymi dodatkowych gniazd typu SmartSlot do instalacji akcesoriów zarządzających. Możliwość równoczesnego monitorowania i zarządzania za pośrednictwem wielu kart (do 3 kart typu SmartSlot), w celu rozszerzenia możliwości zarządzania zasilaczami UPS pracującymi w sieci. Przeznaczona dla urządzeń wolnostojących lub montowanych w 19" szafach przemysłowych, zajmuje tylko 1U przestrzeni. Dostarczana z osprzętem do montowania w 19" szafie przemysłowej oraz kablem połączeniowym do UPS. PowerView Wyświetlacz LCD Numer katalogowy AP9215 Wyświetlacz LCD dla administratorów sieci służący do konfiguracji i kontroli zasilaczy UPS montowanych w szafach przemysłowych, pomieszczeniach komputerowych i centrach obliczeniowych. Wyświetlacz PowerView jest przenośnym panelem umożliwiającym pełne zarządzanie i lokalne monitorowanie podłączonego zasilacza UPS. Istotną zaleta tego produktu jest możliwość zapisania ustawień konfiguracyjnych danego UPS i preniesienia ich do innych zasilaczy. W zanaczący sposób przyspiesza to konfigurację wielu urządzeń. Przy pomocy takich parametrów monitorowania i zarządzania jak napięcie wejściowe, poziom nadmiarowości oraz temperatura i wilgotność, wyświetlacz pomaga w zarządzaniu produkowanymi przez firmę APC zasilaczami Smart-UPS, Matrix-UPS oraz Macierzą Zasilającą Symmetra ze stanowiska monitorowania, umieszczonego w odległości do 430 cm. Funkcje realizowane przez wyświetlacz dostępne są w poszczgólnych pozycjach głównego menu wyświetlacza: Sterowanie zasilaczem UPS Status zasilacza Ustawienia zasilacza Ustawienia/status akcesoriów Rejestr zdarzeń Konfiguracja wyświetlacza Diagnostyka zasilacza Wskaźniki LED Cztery wskaźniki LED umieszczone wzdłuż górnej części wyświetlacza pokazują status operacyjny podłączonego zasilacza UPS: LOAD ON kolor zielony wskazuje, że zasilacz UPS zasila obciążenie (urządzenie elektryczne). ON BATTERY kolor żółty wskazuje, że zasilacz UPS zasila obciążenie z akumulatorów. BYPASS kolor żółty wskazuje, że UPS zasila obciążenie poprzez obwód obejścia, UPS nie zapewnia wtedy podtrzymania bateryjnego (dotyczy wyłącznie modeli Matrix-UPS, Smart DP oraz Symmetra). FAULT kolor czerwony wskazuje, że zasilacz UPS wykrył stan wewnętrznej awarii. 8\n9 Remote Power-off Numer katalogowy AP9830 Przełącznik zdalnego wyłączania zasilania umożliwia administratorom sieci natychmiastowe wyłączenie napięcia zasilającego na wyjściu zasilacza UPS firmy APC w pomieszczeniu komputerowym i centrum obliczeniowym. Urządzenie do zdalnego,wyłączania zasilania (RPO) firmy APC ma za zadanie pomagać administratorom sieci w sytuacjach awaryjnych, wymagających nagłego przerwania zasilania. RPO posiada przejściówkę umożliwiającą łatwe podłączenia zasilacza UPS firmy APC do systemu awaryjnego wyłączania zasilania (EPO). Przejściówka obsługuje oba rodzaje styków (normalnie otwarte lub normalnie zamknięte) oraz izolowane wejście EPO (24 V). Urządzenie do zdalnego wyłączania zasilania (RPO) firmy APC jest odpowiednim produktem zabezpieczającym przed porażeniem elektrycznym w przypadku uszkodzeń spowodowanych dymem, pożarem lub zalaniem wodą, powstałych w centrum obliczeniowym lub w miejscu umieszczenia serwera. Umożliwia szybkie wyłączenie zasilacza UPS w przypadku pożaru, zalania wodą lub powstania niebezpiecznych sytuacji natury elektrycznej. Integruje się z systemem awaryjnego wyłączania zasilania (EPO). Współpracuje ze stykami i izolowanymi wejściami EPO (24 V). Isolated Extension Cable Numer katalogowy AP9825 Kabel szeregowy umożliwiający komunikację na duże odległości między zasilaczem UPS a pomieszczeniem komputerowym czy centrum obliczeniowym. Monitorowanie zasilacza UPS z większych odległości Przedłużacz (IEC Isolated Extension Cable) ma za zadanie bezpieczne monitorowanie przez łącze szeregowe zasilacza UPS firmy APC na odległość do 100 m. Konstrukcja przedłużacza umożliwia wyeliminowanie pętli uziemienia i innych zakłóceń, uniemożliwiających prawidłowe monitorowanie i sterowanie zasilacza UPS. Przedłużacz IEC umożliwi komunikację także dla tych serwerów, które są fizycznie umieszczone w innych częściach biura, ale do nich nie sięga standardowy kabel monitorujący. Przedłużacz IEC zapewnia zabezpieczenie przed anomaliami natury elektrycznej oraz zakłóceniami w łączności z zasilaczem UPS, które często mogą uniemożliwiać prawidłowe monitorowanie i zarządzanie. Monitorowanie zasilacza UPS z odległości do 100 m. Wyeliminowanie zakłóceń występujących w przypadku pętli uziemienia, pozwalające uzyskać bardziej czyste sygnały i wyeliminować prądy upływu. Umożliwia komunikację z serwerami umieszczonymi w odległych miejscach biura. 9\n10 II. Kontrola zasilania i dystrybucja mocy: Seria MasterSwitch Urządzenia do zdalnej dystrybucji mocy przeznaczone dla administratorów sieci, dostawców usług sieciowych typu co-location, dostawców usług internetowych oraz do zastosowań, w których wymagane jest zdalne sterowanie zasilaniem urządzeń podłączonych do indywidualnych gniazd. Seria MasterSwitch zapewnia różnorodne rozwiązania dla całego szeregu zastosowańi. Każdy produkt z tej serii zapewnia funkcjonalność umożliwiającą zdalny restart lub sterowanie zasilaniem podłączonego sprzętu, natomiast każde nowe uzupełnienie produktów z tej serii pozwala na uzyskanie nowych funkcji, ukierunkowanych na konkretne potrzeby rynku. Rynki te obejmują grupy serwerów, ośrodki przetwarzania danych, lokalne oddziały firm, dostawców usług internetowych oraz dostawców usług sieciowych typu co-location obejmujących wiele innych zastosowań. Zakres zagadnień, które mogą zostać rozwiązane przez zastosowanie produktów z serii MasterSwitch rozciąga się od zdalnego restartowania poszczególnych urządzeń do optymalizaji czasu podtrzymania przy anomaliach zasilania, załączaniu urządzeń w związku z anomaliami środowiskowymi oraz monitorowania prądu. Urządzenia MasterSwitch firmy APC mają następujące wspólne funkcje: Restart sprzętu sieciowego Urządzenie MasterSwitch ułatwia zarządzanie odległymi obszarami i zapewnia optymalizację pracy serwerów oraz sprzętu pracującego w środowisku internetowym. Urządzenie MasterSwitch oferuje 8 sterowanych przekaźnikami gniazd wyjściowych. Każde gniazdo umożliwia niezależne przełączanie zasilania na podłączone obciążenie, co pozwala na zdalne sterowanie zasilaniem bez wpływu na inne podłączone urządzenia. Zarządzanie odległym oddziałem firmy przy pomocy pracującego w terenie technika, którego zadaniem jest restartowanie zawieszonego serwera, może mieć negatywny wpływ na rentowoność firmy. MasterSwitch eliminuje konieczność przeprowadzania takiego serwisu, zastępując go bardziej ekonomicznym sterowaniem sieciowym za pośrednictwem zdalnego dostępu. MasterSwitch posiada wbudowaną funkcję zarządzania za pośrednictwem sieci Web Dostępny jest intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika pracujący na łączach o niskiej przepustowaości. Bezpieczeństwo tego interfejsu jest zgodne ze standardem haseł zabezpieczających HTTP 1.0. Dodatkowo, każde urządzenie MasterSwitch ma wbudowaną opcję zwiększonego bezpieczeństwa poprzez uwierzytelnianie MD-5. Interfejs umożliwia użytkownikowi definiowanie łączy do dowolnych stron internetowych (urządzenia APC z interfejsem sieciowym, z witryną internetową firmy APC, pomocą użytkownika online, itp.). Możliwość zarządzania za pośrednictwem: przeglądarki internetowej HTTP usługi Telnet protokołu SNMP Urządzenia MasterSwitch łatwa instalacja Aby uprościć w maksymalnym stopniu instalację, urządzenie MasterSwitch można skonfigurować za pośrednictwem sieci lub programu terminala lokalnego, przy wykorzystaniu opracowanego przez firmę APC programu ułatwiającego proces konfiguracji za pośrednictwem sieci Web. Umożliwia to sterowanie urządzenia MasterSwitch z odległego terminala. Możliwe jest automatyczne przypisowanie adresu IP za pomocą BOOTP; jeżeli usługa BOOTP nie jest dostępna w sieci użytkownika, wówczas adres IP może być przydzielany za pośrednictwem łącza szeregowego. Można w prosty sposób sterować zasilaniem swoich urządzeń za pośrednictwem przeglądarki internetowej, systemu zarządzania protokołem SNMP lub programu terminala lokalnego. Indywidualne sterowanie gniazdami zasilającymi Urządzenie MasterSwitch zapewnia rozwiązania problemu zasilania dla dostawców usług sieciowych typu co-location (COLO) oraz dostawców usług internetowych (ISP). Zarówno dostawcy COLO jak i ISP mogą prowadzić swoją działalność przez oddanie sterowania w ręce swoich klientów. Dzieje się to w ten sposób, że administratorzy przyporządkowują możliwość sprawowania kontroli nad jednym lub wieloma gniazdami zasilania do kont użytkowników. Klienci mają wówczas możliwość sterowania zasilaniem swojego wyposażenia bez konieczności bezpośredniej interwencji w miejscu zainstalowania urządzeń. MasterSwitch Zdalne załączanie/wyłączanie i restart MasterSwitch (AP9211/AP9212) jest urządzeniem przeznaczonym do dystrybucji zasilania dla grup serwerów, centrów obliczeniowych oraz lokalnych oddziałów firmy. Głównym zadaniem tego urządzenia jest sterowanie załączaniem, wyłączaniem i restartem odległych urządzeń. Możliwość szybkiego uaktualniania oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem Internetu, umożliwiające łatwe instalowanie przyszłych udoskonaleń programowych bezpośrednio w miejscu zainstalowania urządzeń. Urządzenie MasterSwitch ma wbudowaną opcję zwiększonego bezpieczeństwa poprzez uwierzytelnianie MD-5. Każde urządzenie MasterSwitch posiada opracowany przez firmę APC interfejs przeglądarki internetowej, umożliwiający łatwą współpracę ze wszystkimi innym urządzeniami firmy APC, mającymi interfejs HTTP. Urządzenie MasterSwitch wyposażone jest w uniwersalny zasilacz, umożliwiający jego użytkowanie w zakresie napięć od 90V do 250V, w zależności od wymagań zasilania. Firma APC oferuje urządzenia wyposażone zarówno w gniazda NEMA 5-15 (AP9211) jak i IEC 320 (AP9212). Numer katalogowy AP9211 (gniazda NEMA 5-15, prąd 15A przy napięciu 120V) Dodatkowe gniazda zasilające MasterSwitch Przełączanie przy dużych prądach obciążenia Gniazda zasilające APC MasterSwitch pozwalają na zwiększenie maksymalnego obciążenia, jakie może być sterowane przez urządzenie MasterSwitch, przez umożliwienie przełączania obciążeń z urządzenia MasterSwitch do odrębnej cxzęści obwodu. Duża gama dostępnych gniazd zasilających umożliwia ich zastosowanie przy różnych natężeniach (15A, 20A, 30A) i napięciach (100V, 120V, 208V, 230V). Wszystkie gniazda zasilające mają takie same wymiary, co umożliwia dowolną konfigurację maksymalnie trzech różnych gniazd na płycie gniazd zasilających (AP9510BAY). Na schemacie przedstawiono dwa rutery Cisco podłączone do gniazda zdalnego sterowania APC i sterowane za jego pośrednictwem. MasterSwitch Numer katalogowy AP9212 (na zdjęciu) (gniazda IEC 320 C-13, prąd 15A przy napięciu 120V lub prąd 10A przy napięciu 208V lub 230V) W obu urządzeniach zastosowano zasilacze uniwersalne Numer katalogowy AP (wyjście IEC C13, wejście C14, 10A przy 230V lub 12A przy 208V) pokazane na rysunku Numer katalogowy AP (wyjście NEMA 5-15, wejście 15A przy napięciu 120V) Numer katalogowy AP (wyjście NEMA 5-15/5-20, wejście 20A przy napięciu 120V) Numer katalogowy AP9510L630 (wyjście L630, wejście 30A przy napięciu 208V) Branch Circuit Load Bearing Remote Receptacle Cisco 7500 Series Router Cisco 7500 Series Router Cisco 7500 Series Router Cisco 7500 Series Router 10\n11 MasterSwitch VM Monitorowanie poboru prądu Funkcja monitorowania poboru prądu, dostępna w urządzeniu MasterSwitch Vertical Mount (VM) - do montażu pionowego, pozwala stwierdzić czy urządzenie pracuje prawidłowo eliminując możliwość odłączenia zasilania w wyniku przeciążenia. Użytkownik jest informowany o możliwych problemach za pośrednictwem alarmu dźwiękowego, wzrokowego lub powiadomienia przez sieć; progi alarmów są definiowane przez użytkownika. Nie zajmuje przestrzeni montażowej MasterSwitch VM jest urządzeniem nie zajmującym w szafie przemysłowej przestrzeni montażowej ( U"). Wśród cech wpływających na wygodę obsługi wymienić należy 8 gniazd, wsporniki do montażu w szafie przemysłowej. Urządzenie VM może być łączone kaskadowo z 3 dodatkowymi listwami rozszerzającymi, umożliwiając sterowanie 32 wyjściami za pośrednictwem jednego adresu IP. Zarządzanie wyjściami Urządzenie MasterSwitch VM umożliwia zdalne załączanie i sterowanie zasilaniem urządzeń podłączonych do pionowej listwy zasilającej, nie zajmującej cennej przestrzeni w szafie przemysłowej. Dla dostawców usług internetowych i usług sieciowych typu colocation urządzenie MasterSwitch VM będzie wygodnym narzędziem, służącym do sterowania zasilaniem urządzeń sieciowych (serwerów) i internetowych (routerów, koncentratorów i przełączników) z dowolnego miejsca przyłączonego do sieci. Numer katalogowy AP9222 (wyjścia IEC C13, wejście C19 przy napięciu 208/230V) Numer katalogowy AP9222EXP (dodatkowa listwa zasilająca) Numer katalogowy AP9221 (wyjście NEMA 5-15, wejście 20A przy napięciu 100/120V) Numer katalogowy AP9221EXP (dodatkowa listwa zasilająca) Bezpieczeństwo i niezawodność działania Sterowanie wyjściem zasilacza UPS Używając zasilacza UPS firmy APC można stosować urządzenie MasterSwitch do stopniowego wyłączania zasilania podłączonego sprzętu w celu oszczędzania energii akumulatorów zasilacza UPS przy pracy bateryjnej. Sterowanie przy użyciu protokołu SNMP oraz usługi Telnet Bezproblemowa integracja z prowadzonymi w oparciu o sieć Web strategiami zarządzania. Jest to pierwsze urządzenie przełączające zasilanie posiadające wbudowane zarządzanie przez przeglądarkę internetową. Sterowanie przy użyciu protokołu SNMP Zarządzane przez sieć przy użyciu protokołu SNMP, w celu integracji z używanmi platformami zarządzania SNMP. Wbudowany port szeregowy Łącze szeregowe przeznaczone do niezależnej od komunikacji sieciowej konfiguracji i diagnostyki. Osiem gniazd do zarządzania zasilaniem Osiem niezależnych wyjść zasilania umożliwiających pełne i elastyczne sterowanie zasilaniem podłączonego sprzętu. Urządzenie MasterSwitch może być używane łącznie z zasilaczem UPS lub bez zasilacza. Sprawdzanie statusu przy pomocy diod LED Umieszczone na panelu przednim diody LED umożliwiają szybkie sprawdzenie statusu zasilanych obciążeń. Certyfikat bezpieczeństwa Urządzenie MasterSwitch posiada certyfikaty wydane przez CE, CSA, FCC, UL i potwierdzone przez VDE. Uwaga: MasterSwitch VM dostarczany jest z kontrolerem, który opcjonalnie może być wyposażony w uchwyty do mocowania w szafie przemysłowej. W przypadku użycia tych uchwytów urządzenie zajmuje w 19" szafie przestrzeń równą 1U. Power Distribution Units (PDU) - Urządzenia do rozdziału zasilania Przeznaczone do montażu w 19" szafach Rysunek przedstawia sprzęt sieciowy podłączony do chronionego przez zasilacz UPS urządzenia PDU w 2-słupkowym stojaku. Sprzęt sieciowy Firma APC oferuje obecnie listwę zasilania, która umożliwia użytkownikom rozdział zasilania w obrębie całej szafy. Niezależnie od tego czy szafa znajduje się w dużym centrum obliczeniowym, czy w małym lokalnym oddziale firmy, w obu przypadkach zachodzi konieczność rozdziału zasilania do różnorodnego wyposażenia. Urządzenie AP9553 jest 16 A urządzeniem do rozdziału zasilania z odłączalnym kablem zasilającym, gniazdami wejściowymi IEC 320 C19 i C20 oraz jedenastoma (11) gniazdami wyjściowymi IEC 320 C13. Urządzenie jest montowane poziomo i potrzebuje w szafie przemysłowej przestrzeni o wielkości zaledwie 1U. Numer katalogowy AP9553 Urządzenie do rozdziału zasilania (PDU) firmy APC Zasilacz Smart-UPS RM firmy APC 11\n12 III. Szafy NetShelter Zapewnienie należytej ochrony współczesnego sprzętu sieciowego przed zagrożeniami związanymi ze zmiennymi warunkami zasilania lub otoczenia jest zasadniczym czynnikiem w dążeniu do osiągnięcia wysokiej niezawodności i dostępności systemu. W celu osiągnięcia maksymalnej dostępności systemu, należy wziąć pod uwagę stopień zabezpieczenia fizycznego, organizację, bezpieczeństwo oraz elastyczność i łatwość obsługi. Szafa przemysłowa NetShelter firmy APC jest znakomitym rozwiązaniem dla tych warunków zgodnie z wymogami urządzeń montowanych na 19" szafach (serwerów i sprzętu sieciowego). Firma APC oferuje obecnie administratorom sieci dwa rodzaje szaf NetShelter Premium oraz NetShelter Standard. Są to szafy o wysokiej jakości stanowiące bezpieczne, elastyczne i dające się regulować rozwiązanie umożliwiające prosty i łatwy montaż urządzeń w 19" szafie. Szafy NetShelter Premium i Standard dla wygody klienta dostarczane są w stanie całkowicie zmontowanym czyli z zainstalowanymi drzwiami przednimi, drzwiami tylnymi, panelami bocznymi, płytą górną, kółkami samonastawnymi, nóżkami z możliwością poziomowania, szynami montażowymi i osprzętem do montażu wyposażenia. Przednie i tylne drzwi szafy NetShelter wraz z panelami bocznymi są zamykane w celu zabezpieczenia umieszczanego wewnątrz sprzętu. Ponadto, szyny do montażu wyposażenia posiadają możliwość regulacji, co umożliwia montowanie różnorodnego wyposażenia w obydwu modelach szaf NetShelter. Szafa NetShelter Premium jest w pełni funkcjonalną, wysokiej klasy obudową, dostarczaną z zamontowanymi elementami standardowymi, jest też możliwość wyposażenia w opcjonalne akcesoria do szafy. Przeznaczona do większych obciążeń i bardziej złożonych konfiguracji, szafa NetShelter Premium zapewnia najdalej idące zabezpieczenie środowiska pracy urządzeń. W przypadkach, gdy wymagane jest stosowanie prostych i ekonomicznych rozwiązań dla sprzętu montowanego w 19" szafach, szafa NetShelter Standard stanowi bez wątpienia najlepszy wybór. Szafa standardowa jest podstawową, ekonomicznie skalkulowaną obudową, spełniającą potrzeby klientów o ograniczonych możliwościach budżetowych. Standard Enclosure - Szafa standardowa Premium Enclosures - Szafy ulepszone High-Density Enclosure - Szafa dla dużej gęstości zainstalowanych urządzeń 12\n13 Szafa NetShelter Premium Ulepszona szafa przeznaczona dla administratorów sieci stanowi najwyższej klasy rozwiązanie dotyczące organizacji, bezpieczeństwa, elastyczności i ochrony sprzętu sieciowego w centrach obliczeniowych. Szafa NetShelter Premium przeznaczona jest dla zaawansowanych serwerów i środowisk sieciowych, wymagających stosowania szaf wysokiej jakości o wielu funkcjach. Szafa NetShelter Premium jest szafą wolnostojącą, która zajmuje niewielką powierzchnię i służy do uporządkowania sprzętu, eliminacji plątaniny kabli i fizycznej ochrony urządzeń. Szafa NetShelter Premium przeznaczona jest specjalnie dla sprzętu montowanego w szafach 19- calowych, zgodnie z normą przemysłową (EIA-310-D). Każda szafa umożliwia zamontowanie sprzętu o wadze do 909 kg, co spełnia wymogi najbardziej złożonych konfiguracji. Każda szafa NetShelter Premium jest pokryta lakierem proszkowym na kolor ciemnoszary, co zapewnia jej atrakcyjne i trwałe wykończenie. Szafy NetShelter Premium oferowane są w dwóch rozmiarach. Wersja 42U przeznaczona jest dla typowych zastosowań w centrach obliczeniowych, w których wymagane jest zamontowanie w jednej szafie dużej liczby urządzeń. Wersja 22U przeznaczona jest dla oddziałów firm, gdzie ilość miejsca jest ograniczona, a konfiguracja sprzętu nie wymaga stosowania większej szafy 42U. Szafa 42U udostępnia przestrzeń montażową 1867 mm (73,5 cala), przy czym jej całkowita wysokość wynosi zaledwie 2070 mm (81,5 cala). Szafa 22U udostępnia przestrzeń montażową 978 mm (38,5 cala), a jej całkowita wysokość wynosi 1168 mm (46 cali). W obydwu szafach NetShelter Enclosure mogą być stosowane te same dodatkowe akcesoria. Oferowane przez szafy NetShelter Premium możliwości umożliwiają szybki i prosty wybór obudowy, instalację i dostęp do sprzętu. Ich użycie nie wymaga poświęcenia wielu godzin na dokonanie wyboru spośród dziesiątek konfiguracji 19" szaf, ponieważ firma APC ułatwiła wybór, dostarczając kompletnie wyposażoną obudowę, nie wymagającą żadnych dalszych zabiegów. Szafa NetShelter Premium nie wymaga montowania z części składowych i daje się przetaczać przez o standardowej wysokości na swoich kółkach samonastawnych bez konieczności przechylania. Szafa NetShelter Premium wyposażona jest w wiele standardowych rozwiązań ułatwiających jej użytkowanie. Na przykład, każda szafa posiada na całej wysokości pionowe wsporniki z otworami montażowymi rozmieszczonymi wzdłuż całej wysokości, umożliwiające montowanie urządzeń o wymiarze 1U w bocznym kanale bez zajmowania przestrzeni. Poza tym, wsporniki pionowe są wewnątrz puste, umożliwiając poprowadzenie w ich wnętrzu kabli.. Rama górna posiada otwory montażowe umożliwiające zamontowanie opcjonalnej podstawki wentylatora w położeniu nie zajmującym przestrzeni. Przednie i tylne drzwi wyposażone są w zintegrowane wsporniki montażowe, umożliwiające prawidłowe umieszczenie oferowanego przez firmę APC opcjonalnego czujnika otwarcia drzwi. Zastosowanie czujnika otwarcia drzwi zwiększa poziom zabezpieczenia, przez zainstalowanie alarmu uruchamianego przy każdorazowej próbie otwarcia drzwi (funkcja dostępna w połączeniu z oferowaną przez firmę APC kartą do monitorowania warunków otoczenia Measure-UPS II). Szafa przemysłowa firmy APC o numerze katalogowym AR1000A to podstawowa szafa o wysokości 42U, zaprojektowana jako szafa wolnostojąca. Szafa o numerze katalogowym AR1001A to także szafa o wysokości 42U ale zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w konfiguracjach szeregowych z innymi szafami NetShelter Premium. Szafa AR1001A, tańsza niż szafa podstawowa AR1000A, jest dostarczana z już zainstalowanym wyposażeniem do łączenia w szereg i poziomowania, natomiast bez paneli bocznych. Tworząc konfigurację szeregową, klient powinien zamówić jedną szafę podstawową AR1000A, która da początek takiej konfiguracji. Następnie, w celu uzupełnienia konfiguracji, należy zamówić jedną lub kilka szaf rozszerzających AR1001A, które pomieszczą dodatkowe urządzenia sieciowe. Po zakończeniu instalacji, gdy wszystkie urządzenia są już zestawione, na końcach konfiguracji szeregowej montuje się oryginalne panele boczne (z szafy AR1000A), tak aby całkowicie obudować sprzęt montowany w szafach przemysłowych (zobacz ilustracja na okładce broszury). Wielokrotnie nagradzane zasilacze APC takie jak np. Smart-UPS i Symmetra UPS, oprogramowanie do zarządzania zasilaniem oraz akcesoria do monitorowania otoczenia, wpołączeniu z szafą NetShelter, tworzą zintegrowane rozwiązanie sprawdzające się w wielu rozmaitych konfiguracjach urządzeń montowanych w 19" szafach. Wysokość zabudowy 42U (1867 mm 73,5 cala) do montażu urządzeń o szerokości 19 cali (482,6 mm) Wysokość zabudowy 22U (1978 mm 38,5 cala) do montażu urządzeń o szerokości 19 cali (482,6 mm) Mieści się w standardowych drzwiach biurowych o wysokości 2,13 m. Wentylowane drzwi i pokrywa górna Drzwi przednie z barwionego, hartowanego bezpiecznego szkła Dające się łatwo i szybko otwierać przednie i tylne drzwi wyposażone w zamki Dające się szybko odblokowywać panele boczne wyposażone w zamki Ten sam klucz do drzwi i paneli bocznych Drzwi można montować tak, aby otwierały się w wybraną stronę Przednie i tylne drzwi otwierają się pod kątem 180 Zintegrowane nóżki stabilizujące dla szafy 42U (z możliwością demontażu) Zintegrowana płyta stabilizująca dla szafy 22U (z możliwością demontażu) Regulowana podstawa Kółka samonastawne wytrzymujące duże obciążenia Dopuszczalne obciążenie statyczne = 909 kg Regulowane doprowadzenie kabli od dołu Regulowane pionowe szyny montażowe Łatwe doprowadzenie kabli od góry Dostarczana jako całkowicie zmontowana Ulepszone zarządzanie okablowaniem Zestaw 60 śrub i nakrętek do montażu sprzętu, 3 opaski do porządkowania kabli, narzędzie do nakrętek,klucz do śrub z łbem sześciokątnym i klucz do nóżek poziomujących to standardowe wyposażenie każdej szafy NetShelter Premium Enclosure 5-letnia gwarancja Numer katalogowy AR1000A Numer katalogowy AR1001A Numer katalogowy AR1100A 13\n14 Szafa NetShelter High-Density Premium Enclosure - NetShelter dla dużej gęstości zainstalowanych urządzeń Ulepszona szafa ułatwiająca administratorom sieci uporządkowanie sprzętu, zapewniająca elastyczność, ochronę i jak najlepszą wentylację w konfiguracjach o dużej gęstości zainstalowanych urządzeń. Firma APC oferuje perforowane drzwi przednie/tylne, pozwalające maksymalnie zwiększyć przepływ powietrza. Szafy 42U (NetShelter Premium i NetShelter Expansion) dostępne są teraz w wersjach, w których standardowe szklane drzwi przednie zastąpiono drzwiami perforowanymi. Szafy te zapewniają lepszą wentylację, zwłaszcza w środowiskach centrów przetwarzania danych, w których urządzenia są ustawione bardzo blisko siebie. Numer katalogowy AR1000HD Numer katalogowy AR1001HD Konfigurator NetShelter Kompleksowe rozwiązanie sieciowe pomagające klientom w tworzeniu wysoce niezawodnego środowiska pracy urządzeń montowanych na 19" szafach. Oprogramowanie do konfiguracji NetShelter umożliwia konfigurowanie urządzeń sieciowych w trybie online i upraszcza organizację oraz konfigurowanie sprzętu montowanego w 19" szafach. Aplikacja prezentuje aktualny schemat konfiguracji, generuje raporty dotyczące poprawności konfiguracji, plan rozmieszczenia oraz informacje niezbędne do złożenia zamówienia. Wszystkie te informacje można wydrukować. Program do konfiguracji oferuje także obszerną listę urządzeń sieciowych innych producentów oraz dysponuje wbudowanymi algorytmami ułatwiającymi weryfikację poprawności konfiguracji. Wspomaga konfigurację wszystkich produktów APC montowanych w 19" szafach. Zawiera obszerną listę produktów głównych producentów serwerów i urządzeń sieciowych Daje możliwość tworzenia i zapisywania elementów, które nie były wcześniej dostępne. Generuje szczegółowe raporty na temat konfiguracji. Program można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej APC. Konfigurator NetShelter - zdjęcie ze strony internetowej APC 14\n15 Szafa NetShelter Standard Podstawowa szafa ułatwiająca administratorom sieci porządkowanie sprzętu, oferująca zabezpieczenia, elastyczność i ochronę urządzeń sieciowych w środowiskach centrów danych. Szafa NetShelter Standard jest to wolnostojąca, wysokiej jakości szafa, która zajmuje niewielką powierzchnię i służy do uporządkowania sprzętu, eliminacji plątaniny kabli i fizycznej ochrony kosztownych urządzeń. Szafy Standard przeznaczone są specjalnie dla sprzętu montowanego w szafach 19-calowych, zgodnie z normą przemysłową (EIA-310-D) i dostępne są w wersji 40U, w której przestrzeń montażowa wynosi 1778 mm (70 cali). Przy całkowitej wysokości równej 1930 mm szafa bez trudu mieści się w przejściu o wysokości 2 m. Co więcej, w szafie NetShelter Standard można zainstalować wyposażenie o wadze do 455 kg co z całą pewnością wystarczy w przypadku prostych konfiguracji. Szafa NetShelter Standard jest malowana metodą natrysku proszkowego na kolor beżowy, co zapewnia jej atrakcyjne i trwałe wykończenie. Oferowane przez szafy NetShelter Standard możliwości umożliwiają szybki i prosty wybór obudowy, instalację i dostęp do sprzętu. Ich użycie nie wymaga poświęcenia wielu godzin na dokonanie wyboru spośród dziesiątek konfiguracji 19" szaf, ponieważ firma APC ułatwiła wybór dostarczając kompletnie wyposażoną obudowę, nie wymagającą żadnych dalszych zabiegów. Szafa NetShelter Standard nie wymaga montowania z części składowych i daje się przetaczać przez większość drzwi w pomieszczeniach biurowych na swoich kółkach samonastawnych bez konieczności przechylania. Co więcej, w przypadku szafy NetShelter Standard nie są wymagane moduły rozszerzające, gdyż z każdym urządzeniem dostarczane są elementy niezbędne do łączenia. Łączenie kilku szaf NetShelter Standard przebiega szybko i łatwo. Podczas budowy konfiguracji szeregowej zdejmuje się panele boczne szaf NetShelter Standard; poszczególne szafy mogą być teraz przetoczone i umieszczone obok siebie, a następnie skręcone śrubami przy użyciu materiałów dostarczonych wraz z każdą szafą. Wreszcie, na obu końcach konfiguracji mocuje się dwa panele boczne, tworząc w ten sposób bezpiecznie obudowany szereg szaf. Wysokość zabudowy 40U lub 1778 mm (70 cali) do montażu urządzeń o szerokości 19 cali Mieści się w 2-metrowym przejściu Wentylowane drzwi i pokrywa górna Drzwi przednie z barwionego, hartowanego bezpiecznego szkła Dające się szybko i łatwo otwierać przednie i tylne drzwi wyposażone w zamki Dające się szybko odblokowywać panele boczne wyposażone w zamki Ten sam klucz do drzwi i paneli bocznych Drzwi można montować tak, aby otwierały się w wybraną stronę Przednie i tylne drzwi otwierają się pod kątem 180 Mocowanie zestawu płyty stabilizującej Regulowane nóżki Kółka samonastawne Dopuszczalne obciążenie statyczne równe 455 kg Regulowane pionowe szyny montażowe Do każdej szafy dołączone elementy niezbędne do łączenia szaf Doprowadzenie kabli od góry Dostarczana jako całkowicie zmontowana Zestaw 30 śrub i nakrętek do montowania urządzeń, narzędzie do nakrętek, klucz do śrub z łbem sześciokątnym i klucz do nóżki poziomującej 2-letnia gwarancja Numer katalogowy AR500 15\n16 Akcesoria do szaf NetShelter Numer katalogowy AR8111 Zestaw płyt stabilizujących do szaf NetShelter Premium Firma APC oferuje zestaw płyt stabilizujących pozwalających na zwiększenie swobody montażu oraz poprawę parametrów sztywności konstrukcji. W skład zestawu wchodzi jedna płyta montowana z przodu i dwie płyty montowane po bokach, które w prosty sposób można przymocować do szafy NetShelter Premium. Płyty te pokryte powłoką proszkową w kolorze szarym można także przykręcić do podłogi, w celu poprawy stabilności i bezpieczeństwa. (Zestaw niedostępny w przypadku szaf NetShelter Standard). Płyta stabilizująca do szaf NetShelter Standard Płyta stabilizująca (1 sztuka) może być w prosty sposób przymocowana z przodu lub z tyłu szafy NetShelter Standard i zapewnia lepszą stabilność. Płytę można także przykręcić do podłogi w celu poprawy stabilności i bezpieczeństwa. Płyta jest pokryta powłoką proszkową w kolorze beżowym, który odpowiada kolorystyce szafy NetShelter Standard. Numer katalogowy AR8115 Numer katalogowy AR8112 Numer katalogowy AP9513 Zestaw przykręcanych wsporników Zestaw przykręcanych wsporników gwarantuje zabezpieczenie i stabiliność szafy NetShelter oraz zamontowanego wewnątrz niej sprzętu. Wsporniki można przymocować na zewnątrz szafy Premium lub Standard w celu poprawy stabilności albo wewnątrz szafy Premium, w celu uzyskania lepszego zabezpieczenia. Wsporniki są pokryte szarą powłoką proszkową. Jeśli mają pełnić rolę elementów stabilizujących muszą być przymocowane śrubami do podłogi. Czujnik otwacia drzwi Czujnik otwacia drzwi (gdy używany jest w połączeniu z kartą monitorowania warunków otoczenia Measure- UPS II - AP9612TH) służy do monitorowania i automatycznego powiadamiania użytkowników przy każdorazowej próbie otwarcia drzwi szafy NetShelter Premium. Ponadto szafa NetShelter Premium jest wyposażona w zintegrowane słupki montażowe, gwarantujące łatwy i precyzyjny montaż czujników drzwiowych. W skład zestawu wchodzą dwa czujniki drzwiowe, umożliwiające monitorowanie zarówno przednich, jak i tylnych drzwi. (Moduł niedostępny w przypadku szaf NetShelter Standard). Półka na monitor Jest to uniwersalna półka montowana na dwóch słupkach, przeznaczona na lżejsze urządzenia. Półka ma kolor beżowy, jest wentylowana w celu umożliwienia przepływu powietrza, a jej dopuszczalne obciążenie wynosi 23 kg. Idealnie nadaje się na małe monitory, modemy i inne lekkie urządzenia. Jej głębokość wynosi 41 cm (16 cali). Numer katalogowy AR8105 Numer katalogowy AR8122 Numer katalogowy AR8123 Numer katalogowy AR8128 (z ramieniem do porządkowania kabli - AR zamawiane oddzielnie) Numer katalogowy AR8113 Półka montowana na stałe Jest to półka montowana na czterech słupkach, przeznaczona pod cięższe urządzenia, które nie muszą być wysuwane z szafy. Półka wentylowana, w kolorze beżowym, o wielkości 1U ma wymiary: 44 cm x: 66 cm (szerokość x głębokość), a maksymalne jej obciążenie wynosi 114 kg. Szyny montażowe są regulowane w zakresie głębokości od 71 cm (28 cali) do 83 cm (32,75 cala). Półka wysuwana standardowa Jest to wentylowana, wysuwana półka o wysokości 1U, przeznaczona na lżejsze urządzenia, które nie są bezpośrednio przystosowane do montażu w 19" szafie ale uzytkownik chce aby były zainstalowane i wysuwane z szafy. Półka ma kolor beżowy, ma wymiary 42 cm x 72 cm (16,6 cala x 28,4 cala szerokość x głębokość), a jej maksymalne obciążenie wynosi 45kg. Szyny montażowe są regulowane w zakresie głębokości od 70 cm (27,5 cala) do 81,9 cm (32,25 cala). Dostarczane są także podkładki cierne, które użytkownicy mogą położyć na półkę, aby zapobiec ześlizgiwaniu się urządzeń. Zestaw obejmuje akcesoria montażowe dla ramienia do porządkowania kabli firmy APC (numer katalogowy AR8129). Półka wysuwana o zwiększonym dopuszczalnym obciążeniu Półka wysuwana o zwiększonej wytrzymałości jest to półka o wielkości 1U przeznaczona na cięższe urządzenia, które nie są bezpośrednio przystosowane do montażu w 19" szafie ale uzytkownik chce aby były zainstalowane i wysuwane z szafy. Półka ma kolor beżowy, ma wymiary 42 cm x 72 cm (16,6 cala x 28,4 cala szerokość x głębokość), a jej zwiększone maksymalne obciążenie wynosi 84 kg. Szyny montażowe są regulowane w zakresie głębokości od 71 cm (28 cali) do 81 cm (32 cali). Dostarczane są także cztery regulowane zaciski zabezpieczające, stabilnie utrzymujące urządzenia na swoich miejscach. Zestaw obejmuje akcesoria montażowe dla ramienia do porządkowania kabli firmy APC (numer katalogowy AR8129). Komplet klamer do porządkowania kabli Klamry do porządkowania kabli są nieodzownymi elementami pomagającymi w porządkowaniu okablowania i pozwalającymi uniknąć plątaniny kabli wewnątrz szafy NetShelter. Jeden zestaw zawiera sześć klamer. Każda szafa NetShelter Premium jest standardowo wyposażona w trzy klamry do porządkowania kabli. (Zestaw niedostępny w przypadku szaf NetShelter Standard). 16\n17 Akcesoria do szaf NetShelter Numer katalogowy AR8114 Numer katalogowy AR8129 Numer katalogowy AR V Numer katalogowy AR V Numer katalogowy AR8000 Numer katalogowy AR8001 Numer katalogowy AR8002, AR8003, AR8004 Numer katalogowy AR8127 Numer katalogowy AR8126 Numer katalogowy AR8101 Zestaw elementów do porządkowania kabli Zestaw składa się z dwóch elementów usprawniających porządkowanie kabli wewnątrz szafy NetShelter. Każdy z tych elementów ma 175 cm wysokości i 7,6 cm szerokości (69 cali x 3 cale) i może być zamontowany z boku szafy NetShelter. Prowadzenie kabli ułatwiają dołączone do zestawu taśmy Velcro (10 szt.). Ramię do mocowania kabli Produkowne przez APC ramię do mocownia kabli to odchylane urządzenie o wysokości 1U, umożliwiające użytkownikom poprowadzneie kabli i przewodów zasilających w taki sposób, by były trwale umocowane, a jednocześnie nie przeszkadzały przy wysuwaniu półek (numery katalogowe półek: AR8123 i AR8128), 19- calowej obrotowej szuflady na klawiaturę (numer katalogowy AR8127) i 17-calowej szuflady na klawiaturę (numer katalogowy AR8126). Panel wentylacyjny montowany do górnej obudowy W przypadku, gdyby była konieczna dodatkowa wentylacja urządzeń sieciowych, dostępne są montowane do górnej obudowy panele z wentylatorami (o napięciu zasilania 120V lub 220V). Każdy panel zawiera cztery wentylatory (przepływ każdego wentylatora wynosi 3,1 m 3 na minutę) i daje się w prosty sposób zamontować w górnej części szafy NetShelter, nie zajmując ani jednego modułu przestrzeni montażowej. Szyny montażowe do komputerów Compaq Zestaw składa się z czterech (4) par szyn przeznaczonych do montażu niektórych serwerów Compaq ProLiant, pamięci masowych i wybranych akcesoriów firmy Compaq. Więcej informacji na temat zgodności szaf NetShelter z serwerami (NetShelter Server Compatibility Chart), można znaleźć na stronie internetowej firmy APC. Szyny montażowe do HP NetServer Zestaw składa się z jednej (1) pary szyn przeznaczonych do montażu niektórych serwerów z rodziny HP NetServer. Konieczne może być także użycie odpowiedniego zestawu firmy HP do montażu w 19" szafie. Więcej informacji na temat zgodności szaf NetShelter z serwerami (NetShelter Server Compatibility Chart), można znaleźć na stronie internetowej firmy APC. Szyny montażowe do komputerów Dell PowerEdge Zestawy te składają się z elementów montażowych niezbędnych do instalowania serwerów Dell PowerEdge w szafach NetShelter. W przypadku serwera 4350 lub 6350 należy użyć produktu firmy APC o numerze AR8002. W przypadku serwera 4300 lub 6300 należy użyć produktu firmy APC o numerze AR8003. W przypadku serwera 2400 lub 2450 należy użyć produktu firmy APC o numerze AR8004. Zestawy AR8002 i AR8003 zawierają ramię do mocowania kabli firmy APC (numer katalogowy AR8129). Do montażu serwerów w szafie NetShelter z użyciem produktów APC - AR8002, AR8003 i AR8004 niezbędny jest także zestaw do montażu w 19" szafach dostarczany przez firmę Dell. Zestaw firmy Dell NIE jest jednak potrzebny do montażu serwera Dell (Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej APC). Obrotowa szuflada na 19-calową klawiaturę Szuflada obrotowa w kolorze beżowym, zajmująca przestrzeń 2U w 19" szafie, umożliwia bezproblemowe korzystanie ze standardowej 19-calowej klawiatury w dowolnej 19" szafie przemysłowej zgodnej ze standardem EIA-310-D. Szuflada zawiera piankową podpórkę pod nadgarstek i podkładkę pod mysz. Do zestawu dołączone są także zaciski do porządkowania kabli i akcesoria montażowe dla produkowanego przez APC - ramienia do mocowania kabli (numer katalogowy AR8129). (Zestaw nie obejmuje klawiatury). Szuflada na 17-calową klawiaturę Niska, beżowa szuflada o wysokości 1U pomieści standardową 17-calową klawiaturę. Szyny montowane na czterech słupkach są regulowane w zakresie głębokości od 70 cm do 83 cm i pozwalają na zamontowanie urządzenia o wysokości 1U za szufladą na klawiaturę w sposób nieprzeszkadzający jej używaniu. Do zestawu dołączona jest piankowa podpórka pod nadgarstek i akcesoria montażowe dla produkowanego przez APC - ramienia do mocowania kabli (numer katalogowy AR8129). (Zestaw nie obejmuje klawiatury). Zestaw zaślepek Zestaw zawiera po jednej zaślepce o następujących rozmiarach: 1U, 2U, 4U i 8U. Zaślepki zasłaniają niewykorzystaną przestrzeń w szafie, poprawiają estetykę i są niezbędne dla wymuszenia prawidłowego przepływu powietrza w szafie. Zaślepki są pokryte estetyczną powłoką proszkową w kolorze beżowym. Zestaw elementów montażowych Zestaw zawiera 32 komplety nakrętek, nylonowych podkładek sprężystych i różnorodnych śrub płaskich i krzyżowych; stanowiąc uzupełnienie elementów dostarczanych z każdą szafą NetShelter. Numer katalogowy AR\n18 IV. Stojaki NetShelter Stojaki z dwoma słupkami Wysokiej jakości 2-słupkowy stojak, stanowiący niedrogie rozwiązanie, umożliwiające montaż urządzeń w szafkach z okablowaniem i w centrach przetwarzania danych. 2-słupkowy stojak firmy APC to wysokiej jakości rozwiązanie, pozwalające na zestawianie urządzeń sieciowych, przeznaczonych do montowania w szafach. Stojak NetShelter z dwoma słupkami stanowi dla klientów bardzo ekonomiczne rozwiązanie i jednocześnie jest proste do montażu urządzeń sieciowych w środowiskach, gdzie liczy się bezpieczeństwo, takich jak biura, szafki z okablowaniem lub udogodnienia typu co-location. Każdy stojak NetShelter z dwoma słupkami jest wykonany z wysokiej klasy profili aluminiowych i oferuje dużo miejsca na montowane urządzenia (45 U; 200 cm, tj. 78,75 cala) w ramach konstrukcji o wysokości 2,13 m. Dzięki konstrukcji automatycznie ustawiającej się pod kątem prostym, montaż jest szybki i prosty; a do złożenia każdego urządzenia wystarczy jedna osoba. 2-słupkowe stojaki NetShelter zaprojektowano z myślą o montażu większości urządzeń, które przystosowane są do instalacji w 19" szafach zgodnych ze standardem EIA-310-E. Otwory rozmieszczone z przodu i z tyłu każdego kanału ułatwiają instalację urządzeń. Sześć otworów kanałowych po każdej stronie pozwala na tworzenie konfiguracji z kilkoma stojakami umieszczonymi obok siebie. W ofercie firmy APC dostępnych jest wiele akcesoriów do stojaków, które upraszczają instalację urządzeń do zarządzania siecią i okablowania. Stojaki z czterema słupkami Wysokiej jakości otwarta rama z czterema słupkami stanowiąca niedrogie rozwiązanie, umożliwiające montaż urządzeń w szafkach z okablowaniem i w centrach przetwarzania danych. Otwarta rama NetShelter z czterema słupkami oferuje te same możliwości, co stojak z dwoma słupkami, a ponadto pozwala na montowanie urządzeń wymagających czterech słupków. Otwarta rama NetShelter z czterema słupkami jest wykonana z wysokiej klasy profili aluminiowych i oferuje dużo miejsca na montowanie urządzeń - 45U (200 cm, tj. 78,75 cala) w ramach konstrukcji o wysokości 2,13 m. Ponadto umożliwia regulowanie głębokości urządzeń montowanych w stojaku (w zakresie od 68,6 cm do 81,3 cm). 4-słupkowe otwarte stojaki NetShelter zaprojektowano z myślą o montażu większości urządzeń, które przystosowane są do instalacji w 19" szafach zgodnych ze standardem EIA-310. Otwory rozmieszczone z przodu i z tyłu każdego kanału ułatwiają instalację urządzeń. Sześć otworów kanałowych po każdej stronie pozwala na tworzenie konfiguracji z kilkoma stojakami umieszczonymi obok siebie. Wraz z otwartą ramą mogą być stosowane akcesoria do stojaków oferowane przez firmę APC; upraszczają one instalację urządzeń do zarządzania siecią i okablowania. Co trzeba wiedzieć o stojakach APC: Musi być przykręcony do podłogi, aby był stabilny. Nie jest wyposażony w rolki (kółka) ani w nóżki poziomujące. Do montowania urządzeń służą otwory tak jak w szafach przemysłowych 19". Z każdym stojakiem dostarczane są śruby i nakrętki, przeznaczone do montowania urządzeń. Urządzenia montowane inaczej, niż bezpośrednio do stojaka muszą być umieszczane na półkach. Jest transportowany i dostarczany w częściach. Nie jest możliwe zamocowanie paneli i drzwi bocznych. Może być zestawiany z innymi stojakami zgodnymi ze standardem EIA-310-E (elementy do łączenia nie są w zestawie) Numer katalogowy AR202 4-słupkowy stojak o wysokości 45U (wykończenie wyłącznie w kolorze czarnym) Numer katalogowy AR200 2-słupkowy stojak o wysokości 45U (wykończenie w aluminium) Numer katalogowy AR201 2-słupkowy stojak o wysokości 45U (wykończenie w kolorze czarnym) Stojak o wysokości 2,1 metra zapewniający przestrzeń montażową 45U. Zgodny ze standardami EIA-310 obowiązującymi dla 19-calowych urządzeń montowanych w szafach z użyciem wierconych i gwintowanych otworów. Otwory rozmieszczone z przodu i z tyłu każdego kanału (1,59 cm x 1,59 cm x 1,27 cm) (5/8 cala x 5/8 cala x 1/2 cala). Wykonany z wysokowytrzymałych profili aluminiowych 6061-T6 klasy strukturalnej. Dostępne typy wykończenia: szczotkowane aluminium (tylko stojak z dwoma słupkami) lub czarna powłoka proszkowa. Dzięki konstrukcji automatycznie ustawiającej się pod kątem prostym, może być złożony przez jedną osobę, bez użycia poziomicy. Dostarczany z 24 sztukami do montowania urządzeń, dwoma górnymi kątownikami, dwoma płytami podstawowymi i elementami do zmontowania stojaka. Sześć otworów kanałowych po każdej stronie pozwala na tworzenie konfiguracji z kilkoma stojakami umieszczonymi obok siebie (elementy montażowe nie należą do zestawu). 18\n19 Akcesoria do stojaków NetShelter IV. Zaślepka o wysokości 2U Zaślepka o wielkości 2U nadaje konfiguracji estetyczny wygląd, zakrywając puste przestrzenie. Jest wykonana z blachy o grubości 16 i dostarczana razem z elementami niezbędnymi do jej zamontowania. Numer katalogowy AR8402 Zestaw śrub montażowych Wraz z każdym 2-słupkowym stojakiem dostarczane są standardowo 24 czarne śruby #12-24 x 0,5 cala (1,27 cm) do montażu urządzeń. Zestaw śrub montażowych zawiera dodatkowe 100 śrub, przydatnych w konfiguracjach, które wymagają użycia większej ich liczby. Numer katalogowy AR8400 Numer katalogowy AR Numer katalogowy AR Numer katalogowy AR Numer katalogowy AR Pionowe elementy do prowadzenia kabli Pionowe elementy do prowadzenia kabli montuje się po dowolnej stronie stojaka z dwoma słupkami. Pozwalają one na uporządkowanie kabli wzdłuż całej wysokości stojaka. Wersja 3-calowa (numer katalogowy AR8440) stosowana jest zwykle z pojedynczym stojakiem lub na końcu konfiguracji szeregowej kilku stojaków. Wersja 6-calowa (numer katalogowy AR8441) stosowana jest zazwyczaj pomiędzy dwoma skonfigurowanymi stojakami. Elementy do prowadzenia kabli mają kolor czarny i są standardowo dostarczane z siedmioma zintegrowanymi klamrami i siedmioma otworami przelotowymi. Wsporniki pionowych elementów do prowadzenia kabli Wsporniki są używane razem z pionowymi elementami do prowadzenia kabli w celu osłonięcia kabli od tyłu. Wsporniki, wykonane w kolorze czarnym, można zamocować bezpośrednio do otworów montażowych 2-słupkowego stojaka. Wersja 3-calowa (numer katalogowy AR8445) stosowana jest na końcu stojaka razem z pionowym elementem do prowadzenia kabli o szerokości 7,62 cm (3 cale). Wersja 6-calowa (numer katalogowy AR8446) stosowana jest między dwoma skonfigurowanymi stojakami razem z pionowym elementem do prowadzenia kabli o szerokości 15,24 cm (6 cali). Numer katalogowy AR827 Element do prowadzenia przewodów połączeniowych o wysokość 2U Element do prowadzenia przewodów połączeniowych doskonale nadaje się do porządkowania poziomych i pionowych przebiegów kabli oraz upraszcza prowadzenie przewodów połączeniowych. Wszystkie elementy prowadzące, wykonane w kolorze czarnym, są wyposażone w zintegrowane opaski na kable używane w poziomych przebiegach kabli oraz 24 opaski na kable używane w przebiegach pionowych. Numer katalogowy AR8425-1U Numer katalogowy AR8426-2U Poziome elementy do prowadzenia kabli Poziome elementy do prowadzenia kabli idealnie nadają się do prowadzenia kabli w obrębie stojaka lub pomiędzy stojakami w konfiguracji szeregowej. Elementy te dostępne są w dwóch wysokościach (w zależności od potrzeb): element o numerze AR8425 ma wysokość 1U, a element o numerze AR8426 ma wysokość 2U. Każdy z elementów jest wykonany w kolorze czarnym i wyposażony w cztery zintegrowane klamry na kable. Półka o dużym dopuszczalnym obciążeniu Półka ta została skonstruowana z myślą o cięższych urządzeniach jej dopuszczalne obciążenie wynosi 68 kg. Półka może być montowana w trzech pozycjach, dzięki czemu użytkownicy mogą swobodnie wybrać sposób zamontowania urządzeń na stojaku. Półka jest pomalowana na czarno i ma głębokość 43,2 cm (17 cali). Numer katalogowy AR8421 Półka o niedużym dopuszczalnym obciążeniu Jest to uniwersalna półka przeznaczona pod urządzenia o łącznej wadze do 22,7 kg. Głębokość półki, która wynosi 35,6 cm (14 cali), czyni ją idealną podstawą dla niewielkich monitorów, modemów i innych lżejszych urządzeń sieciowych. Półka jest pomalowana na czarno i montowana od przodu. Numer katalogowy AR\n20 Przełączniki KVM i kable Numer katalogowy AP9254 (4-portowy przełącznik KVM) Numer katalogowy AP9258 (8-portowy przełącznik KVM) Numer katalogowy AP9850 (kabel o długości 305 cm) Numer katalogowy AP9851 (kabel o długości 762 cm) Przełącznik używany w zarządzaniu, umożliwiający administratorom sterowanie kilkoma serwerami za pośrednictwem jednej klawiatury, monitora i myszy w środowisku urządzeń zamontowanych w 19" szafie, w pomieszczeniu komputerowym lub w centrum przetwarzania danych. Przełączniki KVM (Keyboard, Video, Mouse klawiatura, wideo i mysz) stosowane są w sytuacjach, gdy kilka działających komputerów nie wymaga stałej obsługi przez operatora, ale konieczne jest regularne uzyskiwanie do nich dostępu. Bez przełącznika KVM firmy APC, do każdego komputera trzeba byłoby podłączyć oddzielną klawiaturę, monitor i mysz, mimo że użytkownik może pracować w danej chwili tylko przy jednym komputerze. * Podłączając wszystkie komputery do przełącznika KVM, administrator może wyeliminować nieużywane klawiatury, monitory i myszy, a tym samym lepiej zagospodarować cenny obszar roboczy. Pozwalając na sterowanie maksymalnie 64 serwerami z jednego miejsca, przełączniki KVM firmy APC stanowią rozwiązanie zwiększające dostępność i ułatwiające zarządzanie środowiskiem serwerów. Przełącznik KVM firmy APC może obsługiwać od jednego (1) do ośmiu (8) podłączonych komputerów lub kanałów. Jeśli konieczne jest użycie większej liczby kanałów, istnieje możliwość kaskadowego połączenia kilku urządzeń. Możliwe jest połączenie kaskady składającej się z maksymalnie dwóch (2) poziomów urządzeń, co razem daje system, do którego można podłączyć maksymalnie sześćdziesiąt cztery (64) komputery. Konfiguracja i sterowanie przełącznikiem KVM firmy APC odbywa się za pośrednictwem menu ekranowego OSD. Wystarczy nadać nazwy poszczególnym kanałom komputerowym, by móc wybierać komputery z nieskomplikowanego menu. Oprócz menu OSD, do przełączania się pomiędzy kanałami komputerowymi można wykorzystać jedną z trzech prostych metod: przyciski wyboru kanałów na przełączniku KVM, przycisk skanowania lub prostą sekwencję klawiszy. Zaawansowane, dwupoziomowe zabezpieczenia umożliwiają administratorowi ustalanie uprawnień do podglądu i edycji. Za pomocą ekranowego narzędzia konfiguracyjnego administrator może w prosty sposób skonfigurować i pobrać listę kanałów, zawierającą informacje o zdefiniowanych użytkownikach i ich uprawnieniach dostępu w całym systemie. Funkcja skanowania pozwala na automatyczne monitorowanie lub przeglądanie stanu komputerów bez ingerencji użytkownika. Podłączanie bez przerywania pracy dodatkowe serwery można podłączać bez wyłączania samego przełącznika i serwerów, które już z nim współpracują. Dzięki funkcji podtrzymania przełącznik KVM w razie awarii może być zasilany z podłączonych serwerów, co zapobiega zawieszeniu się podłączonych komputerów, a tym samym chroni przed utratą danych i stratą czasu. Mieści się w przestrzeni o wymiarze 1U (4,45 cm; 1,75 cala) i dostarczany jest z elementami niezbędnymi do montażu. Funkcja skanowania statusu i sygnalizacja za pomocą diod LED informują o działaniu systemu i ułatwiają diagnostykę. * Uwaga: Firma APC oferuje kable do łączenia przełącznika KVM z serwerami: kabel AP9850 (3 m) i kabel AP9851 (7,62 m). 20\nTM Legendary Reliability Akcesoria do zarządzania UPS'em i zasilaniem oraz produkty do szaf 19" Dodatkowe akcesoria firmy APC zwiększają dostępność systemów oraz zarządzanie zasilaczem UPS w celu ochrony


Lokale użytkowe do wynajęcia: Tąpkowice na Flatfy.pl\nLokale użytkowe do wynajęcia: Tąpkowice\nDziałki Tąpkowice 5600m 2 wynajem -\nPrzedstawiamy Państwu dużą działkę na wynajem w miejscowości Tąpkowice. Teren idealny pod rekreacje, sporty ekstremalne np paintball, tor dla quadów lub inne. Działka o powierzchni 5600m2 (możliwość wynajęcia nawet 10000m2). Dojazd do działki drogą utwardzoną. Łatwy dojazd do Katowic, Pyrzowic. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Tomasz Draus (licencja nr: 15950) Jesteś zainteresowany?Poszukujesz innej nieruchomości? Zostaw nr telefonu oddzwonimy!Typ działki: inwestycyjna, rekreacyjna, usługowa Typ budynku:\nNa wynajem działka inwestycyjna\nPrzedstawiamy Państwu dużą działkę na wynajem w miejscowości Tąpkowice. Teren idealny pod rekreacje, sporty ekstremalne np paintball, tor dla quadów lub inne. Działka o powierzchni 5600m2 (możliwość wynajęcia nawet 10000m2). Dojazd do działki drogą utwardzoną. Łatwy dojazd do Katowic, Pyrzowic. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Tomasz Draus (licencja nr: 15950) ------ Jesteś zainteresowany?Poszukujesz innej nieruchomości? Zostaw nr telefonu oddzwonimy! Oferta wysłana z systemu BCK Galactica Mieszko.my\nDziałka wynajem/dzierżawa 5600 m2\nDziałka w atrakcyjnej lokalizacji o powierzchni 5600 m w Tąpkowicach. Wymiary działki: 62x90 m Możliwość zwiększenia powierzchni do wydzierżawienia. Kaucja - trzymiesięczny czynsz Działka do dzierżawy w celach rekreacyjnych np. point ball, kłady itp Działka jest usytuowana w spokojnej okolicy. W niedalekiej odległości znajduje się pełna infrastruktura handlowo-usługowa. Droga dojazdowa - szutrowa ZOBACZ NAS NA: Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i informacje w nim zawarte mogą ulec zmianie. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Weronika Sitak (licencja nr: 15939) Cena 1 400 zł Powierzchnia 5 600 m² Typ działki inna Ogrodzenie: nie utwardzony las otwarty teren\nTąpkowice, tarnogórski, śląskie,Tąpkowice\nDziałka do wynajęcia, Tąpkowice, 5600 m² | Morizon.pl | 4432\nPrzedstawiamy Państwu dużą działkę na wynajem w miejscowości Tąpkowice. Teren idealny pod rekreacje, sporty ekstremalne np paintball, tor dla quadów lub inne. Działka o powierzchni 5600m2 (możliwość wynajęcia nawet 10000m2). Dojazd do działki drogą utwardzoną. Łatwy dojazd do Katowic, Pyrzowic. Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Tomasz Draus (licencja nr: 15950) Jesteś zainteresowany?Poszukujesz innej nieruchomości? Zostaw nr telefonu oddzwonimy!\nTarnogórski, Ożarowice, Tąpkowice,Ożarowice\ndom do wynajęcia warszawa ulica toruńska\nlokale użytkowe do wynajęcia skrwilno\nlokale użytkowe do wynajęcia świniary


Nr. 2 (004) 2012 by Łukasz Skórko - issuu\nOFICJALNA GAZETA 4B\n26 GR.-12 MARCA 2011/12 r. Nr.1 (004)\nPrzedstawienie w Centrum Katechetycznym W miły piątkowy poranek w Centrum Katechetyczm nasza klasa wystawiła spektakl o aniołkach. Dalej na stronie 4 >\nAnna Onichimowska – „TRZEBA WCIĄŻ ZADAWAĆ PYTANIA I WCIĄŻ DZIWIĆ SIĘ ŚWIATU” Anna Onichimowska polska autorka bajek i książek dla dzieci zdradza wiele ciekawostek w odpowiedzi na list wysłany przez naszą klasę. „Trzeba wciąż zadawać pytania i wciąż dziwić się światu” – mówi jeden z wielu cytatów Anny Onichimowskiej. Dalej na stronie 2 >\nKupujcie, kupujcie Kazie i Kaziuczki… …Piernikowe serca hurtem i na sztuki! Takie słowa rozbrzmiewały 5 marca na święcie Kaziukowym. Dalej na stronie 4 >\nAnna Onichimowska – „TRZEBA WCIĄŻ ZADAWAĆ PYTANIA I WCIĄŻ DZIWIĆ SIĘ ŚWIATU” Anna Onichimowska polska autorka bajek i książek dla dzieci zdradza wiele ciekawostek w odpowiedzi na list wysłany przez naszą klasę. „Trzeba wciąż zadawać pytania i dziwić się światu” – mówi jeden z wielu cytatów Anny Onichimowskiej. Nasz list wyglądał tak: Witam Szanowna Pani Anno! Piszę w imieniu klasy 4B Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Uczestniczymy w projekcie „Biblioteka w plecaku”, gdzie czytamy bardzo ciekawe książki i natrafiliśmy na „Najwyższą górę świata” Pani autorstwa. Spodobała nam się ta książka, więc zechcieliśmy napisać do Pani list. Bardzo chcielibyśmy się dowiedzieć, skąd Pani bierze natchnienie na pisanie tak dobrych książek? Skąd Pani bierze pomysły na kolejne rozdziały? I czy, Pani zdaniem, trudno jest być pisarzem dziecięcym? Dziękujemy i pozdrawiamy, W imieniu klasy 4B, Łukasz Skórko Wilno, 16 stycznia. Pani Anna Odpowiedziała nam listem:\nWitaj, Łukaszu! Witajcie wszyscy z klasy 4 B! Bardzo dziękuję za miłego maila. "Najwyższa góra świata" to zbiór opowiadań - o dzieciach, które mają kłopoty. Jak wiecie, nie udaje nam się niestety bez nich żyć. Napisałam te opowiadania, aby Ci, którzy sami zmagają się z poważnymi problemami, nie czuli się osamotnieni, a szczęśliwcy, których żadne ciężkie zmartwienie nie dotknęło, baczniej przyglądali się swoim bliskim koleżankom i kolegom - może ktoś obok ma kłopot, ale wstydzi się o nim mówić.\nPomysły podsuwa mi czasem samo życie, czasem strzęp zasłyszanej lub przeczytanej rozmowy, czasem sen. Wszystko może być pomysłem, trzeba tylko umieć ubrać go w słowa. Ja piszę nie tylko dla dzieci - bardzo popularne są moje ksiązki dla starszej młodzieży, pisuję także dla dorosłych. Aby pisać dla dzieci, trzeba wciąż umieć myśleć jak dziecko, wciąż zadawać pytania i wciąż "dziwić się światu". Mam nadzieję, że zechcecie sięgnąć po więcej moich książek. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i pozdrówcie ode mnie Wasze piękne miasto Anna Onichimowska\nRedaktor: Łukasz Skórko\nPrzedstawienie w Centrum Katechetycznym W miły piątkowy poranek w Centrum Katechetycznym nasza klasa wystawiła spektakl o aniołkach. Wystąpiliśmy przed katechetami i kilkoma zakonnicami. Otrzymaliśmy gromkie brawa i oprócz tego piękne książeczki. Pani Łucja otrzymała podziękowanie I również brawa. Wystąpiliśmy 6-ego stycznia. W święto Trzech Króli. Chyba to święto pomogło nam w zagraniu tak pięknego spektaklu.\nKupujcie, kupujcie Kazie i Kaziuczki… …Piernikowe serca hurtem i na sztuki! Takie słowa rozbrzmiewały 5 marca na święcie Kaziukowym. Na uroczystość otwarcia Kiermaszu Kaziuczkowego przybyło wiele ważnych osobowości: Panie: Danuta Silenie, Helena Marcinkiewicz, Regina Lewicka, Ewa Żylińska. „…Kiermasz Kaziukowy w Wilnie jest bardzo popularny jego tradycja sięga do ponad 300 lat. Cieszymy się, że w naszej szkole narodził się Kaziuczek!...” – Powiedziała Pani Helena – nasz wicedyrektor. „Cały styczeń, luty cały Małe rączki pracowały. Haftowały, wyklejały, Na Kaziuczki szykowały!” – te słowa brzmiały z ust jednej z uczennic naszej klasy. „…Kto się dobrze tutaj czuje, Niech w loterię inwestuje!” – takimi słowami dzieci zachęcały innych do wzięcia udziału w loterii.\nFilm + pizza = zabawa\nNasza klasa pewnego zimowego dnia wy-\nbrała się do kina „Forum Cinemas” obejrzeć film „Ivan Tsarevich i Sery Volk” (2011)” Film był w języku rosyjskim z napisami w jęz. litewskim. Był więc pełny wybór: czytać lub słuchać. Emocje po filmie były mniej więcej takie: - A pamiętasz… jak… - Ale super muzyka! Pamiętasz: ta, ta, na, na, na… - Ale najlepszy kawał moim zdaniem… - Fajna wiewióra… - Ale ten wilk… I inne. Po filmie wybraliśmy się na pizzę do pizzerii „Can Can” gdzie otrzymaliśmy nie małą porcję pizzy i coca-colę. A wszystko to dzięki Pani Łucji Godwod. Zabrała nas na tą wycieczkę za pieniądze swojej wygranej w konkursie „Wychowawca Roku 2011”. Dziękujemy dla Pani bardzo serdecznie!!!\nFoto: Natalia Tuchto\nKLASOPOTEK Temat: ŁOWIENIE RYB I RYBACY\nKlaso-dowcip Jasio wraca do domu i szlocha rozpaczliwie. - Co się stało?! - pyta mama. - Łowiliśmy z tatą ryby i trafiła mu się naprawdę wielka sztuka, ale kiedy zaczął ją wyciągać, to się zerwała i uciekła. - Daj spokój, Jasiu. To nie jest powód do płaczu! Powinieneś się raczej śmiać z tego. - I tak właśnie zrobiłem, mamusiu..\nCzy wiesz? Nie można łowić ryb krzycząc! W ten sposób wypłoszysz je wszystkie!!!\na = o + ŁÓSTWO OWTSÓŁOBYR Redaktorzy: Łukasz Kołpak, Łukasz Skórko\nList od wujka Łukasza LIST 3\nCzołem. Dawno nie pisałem… jakoś nie miałem czasu. Ale w zamian za moją nieobecność chcę was powiadomić o ważnej sprawie. Radio Znad-Wilii zaprosiło pięciu przedstawicieli naszej klasy do radia. Ta piątka to: Izabela, Łukasz K., Tomek, Olek oraz ja – Łukasz. Każdy z nas przeczytał urywek swojej ulubionej książeczki. Można było nas słuchać od poniedziałku do piątku o godzinie 20.15 w „BAJCE NA DOBRANOC”. P.S. 12 marca nie zapomnijcie słuchać „Bajki na Dobranoc”! W poniedziałek w radiu usłyszycie między innymi: naszą wychowawczynię Panią Łucję i tatę Łukasza K. Wasz wujcio Łukasz. Autor: Łukasz Skórko\nInformacja Jeżeli chcą Państwo umieścić dowolny artykuł lub ogłoszenie – poproszę dostarczyć to dla Łukasza Skórko lub Łukasza Kołpaka. Może się stać tak, że w następnym numerze artykuł się nie ukaże, lecz dołożymy wszelkich starań, aby artykuł umieścić jak najszybciej. „Aktywna IV B” – następny numer tygodnika ukazuje się 26 marca 2012 roku. Teraz nasz tygodnik przekształci się w dwutygodnik. Następny numer za DWA tygodnie.\n1. 08:00 - 08:45 2. 08:55 - 09:40 3. 09:50 - 10:35 4. 10:50 - 11:35 5. 11:55 - 12:40 6. 13:00 - 13:45 W najbliższym czasie\n7 marca w naszej szkole – „Kangur Językowy 2012“ 12 marca – „Kangur Przyrodniczy 2012“ 15 marca Międzynarodowy Konkurs Matematyczny – „Kangur 2012“\nNr. 2 (004) 2012


czyszczenie kostki - mycie elewacji - Warszawa - Wrocław 13 zarzut&243;w dla sprawcy masakry w Fort Hood\nDwie osoby zamarzły w środkowej Serbii z powodu rekordowo niskich temperatur oraz intensywnych opadów śniegu - poinformowała policja. Ofiary zmarły w pobliżu miasta Valjevo. Ich ciała znaleziono w śniegu. Słynny hiszpański obrońca praw człowieka sędzia Baltasar Garzon uzyskał we wtorek zgodę Rady Generalnej Sądownictwa na pracę w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze - podały źródła sądowe. Garzona zawieszono w piątek w czynnościach za "nadużycie władzy". Według holederskich mediów, trzeci obecnie w tabeli ekstraklasy klub FC Utrecht rozważa transfer Euzebiusza Smolarka. O zainteresowaniu Smolarkiem napisał m.in. portal internetowy kibiców zespołu z Utrechtu. Polak ma być jednym z trzech piłkarzy, których widziałby w drużynie trener Ton du Chatinier.\nW Lipiecku, 400 km na południowy zachód od Moskwy, ze wszystkimi honorami wojskowymi pochowano podpułkownika w stanie spoczynku Wasilija Połtawcewa, byłego śledczego NKWD, a później - funkcjonariusza Federalnej Służby Więziennej Rosji. Były wysoki przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa został ekspertem prestiżowego amerykańskiego ośrodka analitycznego Brookings Institution. Javier Solana będzie doradzał w programie badań nad polityką zagraniczną. Iran może "poważnie ograniczyć swą współpracę z (Międzynarodową Agencją Energii Atomowej) MAEA" - oświadczył przewodniczący irańskiego parlamentu Ali Laridżani, krytykując piątkową rezolucję Rady Gubernatorów MAEA.\nPrezydent USA Barack Obama oświadczył w czwartek, że nigdy nie odstąpi od poparcia dla bezpieczeństwa Izraela, jednak Waszyngton musi też brać pod uwagę los narodu palestyńskiego. Prezydent USA Barack Obama poinformował w sobotę, że powołał komisję do wyjaśnienia okoliczności zanieczyszczenia wód Zatoki Meksykańskiej. Komisji przewodniczyć będą: były senator Bob Graham i były szef Agencji ds. Ochrony Środowiska (EPA) William Reilly.\nW Bolton (okolice Manchesteru) doszło po południu do konfrontacji uczestników wiecu zorganizowanego przez skrajną prawicę z lewicowymi kontrdemonstrantami i do ataków na policję. W mieście utrzymuje się napięta atmosfera. Uwikłany w skandale obyczajowe premier Włoch Silvio Berlusconi oświadczył, że niczego nie żałuje. Jestem z siebie dumny, przekonywał w wywiadzie dla tunezyjskiej telewizji satelitarnej Nessma, której jego koncern jest udziałowcem. Rada Stanu - najwyższy organ sądownictwa administracyjnego we Francji, nadal sprzeciwia się wprowadzeniu zakazu noszenia muzułmańskich zasłon, takich jak burka czy nikab - poinformował dziennik "Le Figaro". Mimo to władze chcą zrealizować ten pomysł.\nSukces marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego w prawyborach prezydenckich Platformy Obywatelskiej to wyraz tęsknoty polskiej opinii publicznej za spokojniejszym stylem polityki - ocenia niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung". - Doskonały motor, ale to nie życie - tak "L'Osservatore Romano" komentuje wiadomość o tym, że naukowcom z USA udało się stworzyć pierwszą żywą komórkę kontrolowaną przez sztuczny genom. Według watykańskiej gazety inżynieria genetyczna może czynić dobro. Jeden górnik zginął, a ponad dwudziestu jest uwięzionych pod ziemią w wyniku wybuchu metanu w kopalni węgla kamiennego w północno-zachodniej Turcji. Na miejscu trwa akcja ratunkowa.\nGerrard wraca do składu Liverpoolu\nSteven Gerrard, kapitan Liverpool FC, może wrócić do gry szybciej niż się spodziewano i wystąpić już we wtorkowym spotkaniu Premier League z Wolverhampton.\nIslandia: S�abnie aktywno�� wulkanu\nIslandzki wulkan pod lodowcem Eyjafjallajoekull, od ponad p�tora miesi�ca wyrzucaj�cy py�, kt�ry utrudnia transport lotniczy, zmniejsza aktywno�� - poinformowa� przedstawiciel islandzkich s�u�b meteorologicznych.\nagdchrosciel | otherlife | https://horice.ibetonovejimky.cz | https://frydek-mistek.ibetonove-jimky.cz | co zapakować na wyjazd wakacyjny


Artykuły medyczne Hetaida, XIAOMI - sklep Sferis.pl\nStrona główna Zdrowie i Uroda Artykuły medyczne Hetaida, XIAOMI\nŚrodki Ochrony Osobistej 0 Termometry 1 Ciśnieniomierze 0 Inhalatory 0\nACTIVEJET 4 Esperanza 10 Medisana 12 NO NAME 7 oromed 17 Bio ActiW 2 BRAUN 1 COTTON CLUB 1 e5 3 FRISCHER 1 GEMBIRD 1 Hetaida 1 HI-TECH MEDICAL 1 IBOX 1 medel 1 Media tech 1 sanity 1 VEGA 1 VICKS 1 VITAMMY 2 pokaż więcej\nNa specjalnie przygotowanej stronie "Zostań w Domu" znajdziesz produkty, które pomogą Ci zadbać o zdrowie i uzupełnić domowe zapasy, takie jak:\nśrodki ochrony osobistej, w tym maseczki.\nJedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka niewątpliwie jest zdrowie. Kiedy jesteśmy zdrowi tak naprawdę możemy wszystko. Choroba zaś ogranicza nasze możliwości, sprawia, że w wielu sprawach czujemy się bezsilni. Stąd tak ważne, by mieć kontrolę nad swoim zdrowiem i samopoczuciem, a w razie konieczności móc działać na rzecz poprawy złego stanu. Apteczka oraz sprzęty do monitorowania ciśnienia krwi, temperatury ciała i inne to artykuły medyczne, które powinny znajdować się na wyposażeniu każdego domu.\nArtykuły medyczne - termometry, ciśnieniomierze i inhalatory\nKiedy nas samych lub naszych najbliższych dopada przeziębienie czy rozkłada grypa, pierwszą rzeczą po jaką należy sięgnąć jest termometr. Z jego pomocą zmierzymy temperaturę ciała, a dzięki temu będziemy wiedzieli, jakie kroki należy podjąć - czy zbić gorączkę, czy też jak najszybciej udać się do lekarza. Z kolei ciśnieniomierze, jak sama nazwa wskazuje, służą kontroli ciśnienia krwi i pulsu. Wreszcie inhalatory przynoszą ulgę, gdy dokucza nam uciążliwy katar. Wymienione artykuły medyczne są oczywiście dostępne w sklepie Sferis.\nJednostka miary: °C,°F\nUmiejscowienie termometru: Czoło\nGłębokość produktu: 95 mm\nSzerokość produktu: 44 mm


klocki – Klocki drewniane\nDuży wybór klocków do zabawy\nKlocki drewniane – dobra zabawa dla najmłodszych\n11 marca 2022 Daniel\nKlocki drewniane – kto o nich nie słyszał i nie układał ich w dzieciństwie? Zabawa klockami jest jedną z najpopularniejszych. Szczególnie klocki drewniane stanowią kreatywny rodzaj zabawy, który pozwala dziecku spędzać długie godziny na układaniu budowli i konstrukcji.\nKlocki drewniane są bardzo popularne, można je kupić w każdym sklepie z zabawkami, a nawet w osiedlowych supermarketach. Klocki drewniane nadają się zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek. Klocki drewniane rozwijają małą motorykę. Nadają się dla dzieci już od 1 roku życia. Klocki drewniane są ekologiczne i bardziej wytrzymałe niż np. klocki plastikowe. Są to naturalne zabawki bezpieczne dla dziecka i środowiska. Klocki drewniane zazwyczaj maja prostą budowę i są znacznych rozmiarów. Nie posiadają małych elementów łatwych do połknięcia, nie maja ostrych krawędzi, nie są zabawkami na baterie. Są wykonane z naturalnego materiału, nie zawierają substancji chemicznych, więc są bezpieczna zabawką.\nRodzaje klocków drewnianych\nIstnieje wiele rodzajów klocków drewnianych. Można wyróżnić klocki drewniane tematyczne np. miasto, psi patrol. Dla najmłodszych dzieci nadają się klocki drewniane z obrazkami składające się z sześciu elementów. Występują klocki drewniane w wiaderku lub zestawy klocków, które są kolorowe i mają różne kształty. Nadają się one dla nieco starszych dzieci do tworzenia różnych budowli np. zamków, domów, wieżowców lub innych konstrukcji. Są to klocki, które bardzo rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Są też klocki edukacyjne np. klocki z literkami alfabetu lub cyferkami. Można wyróżnić też klocki magnetyczne, sześcienne, klocki drewniane sensoryczne. Do klocków drewnianych można też zaliczyć drewniane klocki-układanki, kostki drewniane do układania, klocki w postaci zwierzątek drewnianych. Zestawy różnego rodzaju klocków można łączyć i tworzyć z nich niesamowite budowle. Wszystko zależy od kreatywności.\nWpływ zabawy klockami drewnianymi na rozwój dziecka\nKlocki, między innymi klocki drewniane są zabawką bardzo ważną dla prawidłowego rozwoju dziecka. Wzbudzają ciekawość i kreatywność. Rozwijają wyobraźnię przestrzenną i zmysł architektoniczny oraz zdolności artystyczne. Uczą cierpliwości i niepoddawania się w trudnościach. Maja wpływ na naukę logicznego myślenia, w tym myślenia analitycznego i syntetycznego. Wpływają na koncentrację uwagi. Klocki drewniane pozwalają na samodzielną zabawę, ale również doskonale sprawdzają się do zabawy z rówieśnikami. Mają zatem wpływ na aspekty społeczne w rozwoju dziecka, przyczyniają się do budowania relacji i zacieśniania więzi. Są bardzo zajmującą i przyjemną zabawą, pozwalającą wyciszyć się i odpocząć od bodźców. Przyczyniają się do budowania własnej tożsamości i wiary w siebie, w swoje możliwości. Klocki drewniane są zabawką, bez której rozwój dziecka poniesie wiele strat.


Fobia społeczna... ?!!?!!. Strona 1. Psychiatria.pl - portal wiedzy o psychiatrii i psychoterapii\nfobia społeczna... ?!!?!!\nTemat: fobia społeczna... ?!!?!! (2)\nhttps://www.psychiatria.pl/forum/fobia-spoleczna/watek/67077/1.html#p67077https://www.psychiatria.pl/forum/fobia-spoleczna/watek/67077/1.html fobia społeczna... ?!!?!!\nWitam, mam 16 lat, a od dziesięciu trawi mnie problem zwący się chroniczną nieśmiałością albo fobią społeczną. Nie wiem co było powodem. Krótko przed rozpoczęciem podstawówki (czyli przedszkole) pojawiła się ta uparta blokada. Pamiętam tylko, że do przedszkola poszłam razem z moją najlpszą koleżanką z podwórka. Byłyśmy nierozłączne. Ale zawsze jak ktoś podszedł do mnie i zapytał się, czy się z nim pobawię, to ta koleżanka zaczęła mi wmawiać, że nie mogę się zgodzić, bo ona się na mnie obrazi i przestanie lubić (ale zdanie- tasiemiec wyszło;p).\nI od tego czasu lęki, strach i te innne paranoje zaczęły się nasilać, nasilać, nasilać...\nNigdy nie miałam przyjaciół (ta koleżnaka też zaczęła się mnie wstydzić ;]), byłam uważana za dziwną, niemowę, kamienną twarz. Tak jest do dziś. Coraz bardziej się dołuję i nie mogę przestać o tym myśleć.... Nie umiem się nawet śmiać. Wydaje mi się, że jak zachichoczę, to wszyscy zwrócą na to uwagę i mnie wyśmieją. Jak stoję w grupie koleżanek z klasy (chociaż są z mojej klasy to właściwie jestem z nimi na "cześć";D) i one się śmieją, to chociaż mnie też to śmieszy, nie mogę i boję się okazać nawet tych pozytywnych emocji!!\nWiem, że to głupie, ale tak jest. I przez to nikt nie ma do mnie zaufania. Jestem czarną owcą...(a przynajmniej tak się czuję;d). Zawsze jestem spięta, zdenerwowana i speszona. Nie wiem gdzie patrzeć, co robić, jak stać,lęk tak mnie paraliżuje, że boję się poruszyć.\nPrzeczytałam kilka książek, stosowałam różne metody, ale to nie pomaga. Czasem mi się wydaje, że jedynym ratunkiem jest chociaż jedna koleżanka, która zaakceptuje mnie i z chętnie będzie przebywała w moim towarzystwie. Ale nikogo takiego nie ma i nie będzie, bo to tylko moja wina. Ja jestem ta zła.\nOstatnia edycja: 05-03-2009 21:10:00\nhttps://www.psychiatria.pl/forum/fobia-spoleczna/watek/67077/1.html#p128548https://www.psychiatria.pl/forum/fobia-spoleczna/watek/67077/1.html fobia społeczna... ?!!?!!\nDobrze, że to z siebie wyrzuciłaś, po to jest to nasze forum... Może to pierwszy mały kroczek do przełamania się? Pozdrawiam, A.\nOstatnia edycja: 05-03-2009 22:38:00


Bydgoszcz Laski na telefon, Bydgoszcz Dziewczyny na telefon, Laski na telefon Bydgoszcz\nMam na imiê Beata i jestem panienk¹ na telefon czyli oferuje ci us³ugi erotyczne, trzeba siê ze mn¹ skontaktowaæ i umówiæ na spotkanie\nChêtnie poznam dyskretnych i mi³ych panów,którzy oprócz seksu posiadaj¹ po prostu ochotê na ciutkê relaksu w towarzystwie atrakcyjnej kobiety. Zadzwoñ do mnie ju¿ dzisiaj!\nAby otrzymaæ dostêp do ukrytej czêœci witryny gdzie masz mo¿liwoœæ znaleŸæ telefon do beaty a zarazem linki do filmów porno\nBydgoszcz Laski na telefon\nLaski na telefon Bydgoszcz – Beata bêdzie dyspozycji dla panów z miasta (Bydgoszcz i okolice). Laski na telefon Bydgoszcz Jeœli szuka³eœ dziewczyny na telefon czyli: (kurwy na telefon Bydgoszcz) , (Bydgoszcz dziwki na telefon), (prostytutki na telefon Bydgoszcz) tekst5 Bydgoszcz Dziewczyny na telefon.\nSeks na telefon Bydgoszcz wystarczy do mnie zadzwoniæ i umówiæ siê na wizytê, posiadam w³asny lokal jednak równie¿ mogê umówiæ siê w innym miejscu. Bydgoszcz i okolice.\nLaski na telefon Bydgoszcz\ndziwka na telefon z Bydgoszczy umówie siê z tob¹ na randke w miejscowoœci Bydgoszcz i okolic. Laski na telefon Bydgoszcz W ³ó¿ku jestem prawdziw¹ diablic¹ jednak mogê byæ równie¿ gor¹c¹ kochank¹, o jakiej tylko marzysz. .\nJe¿eli w wolnym czasie nie uprawiam sportu to poœwiêcam go na sex. Interesuj¹ mnie inteligentni i obyci mê¿czyŸni, którzy w ³ó¿ku potrafi¹ równie¿ daæ coœ z siebie. Laski na telefon w Bydgoszczy Dziewczyna na telefon w Bydgoszczy bêdzie dyspozycji jedynie dla mieszkañców z Bydgoszczy i okolic.\n- Miejska Górka laski-na-telefon\n- Biecz laski-na-telefon\n- Sierakow laski-na-telefon\n- Daleszyce laski-na-telefon\n- Glogow laski-na-telefon


Tyta pierwszoklasisty - co to jest? - Gok-Lubasz\nDyplomydladzieci.pl - Kraina najbardziej kolorowych dyplomów na świecie\nTyta pierwszoklasisty jest bardzo fajnym gadżetem. Moda, na wręczanie takich gadżetów pierwszakom z okazji rozpoczęcia roku, przyszła do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, nie zawsze znajdują się w niej tylko i wyłącznie słodycze. Bardzo często, tyta pierwszoklasisty zawiera także akcesoria i przybory szkolne, które są dziecku potrzebne.\nTyta pierwszoklasisty – kto może ją wręczyć?\nZ reguły, tytę pierwszoklasisty swoim pociechom kupują rodzice. Zdarza się jednak, że taki gadżet pierwszaki otrzymują od wychowawcy – jeśli oczywiście szkoła dysponuje odpowiednimi środkami, aby takim upominkiem obdarować swoich nowych uczniów. Tak, jak już zostało wspomniane, w tytce takiej najczęściej znajdują się słodycze. Można do niej jednak włożyć np. Przybory szkolne takie jak linijki, pisaki czy kredki. Wszystko zależne jest od pomysłowości osoby, która tytę pierwszoklasisty kupuje.\nTyta pierwszoklasisty – oryginalne wzory i kolory\nBardzo ważne jest także to, że tyta pierwszoklasisty, poza ciekawym wypełnieniem, wygląda też bardzo atrakcyjnie. Obecnie możemy bez najmniejszego problemu dostać tyty pierwszoklasisty, które ozdobione są wizerunkami ulubionych postaci z bajek czy komiksów. Kolorystycznie także jesteśmy w stanie dopasować tytę pierwszoklasisty pod kątem tego, czy ma być ona przeznaczona dla dziewczynki czy dla chłopca. Pod tym względem, panuje bardzo duża różnorodność. To, co jednak jest niezmienne, to radość dziecka, które taki upominek dostanie.\nPrevious: Materac na bolące plecy. Co kupić, by spać komfortowo?\nNext: Jak sprawdzają się standy kartonowe jako reklamy firmy?


Termalica - Wisła 2:4. Dariusz Wdowczyk: Cieszę się z takiego debiutu, ale jest nad czym pracować Sport\nTermalica - Wisła 2:4. Dariusz Wdowczyk: Cieszę się z takiego debiutu, ale jest nad czym pracować\nak 14.03.2016 20:26\n- Takie mecze kibice lubią oglądać. Strzelić cztery gole na wyjeździe to sztuka - podkreśla trener Wisły\nWdowczyk zadebiutował na ławce trenerskiej Wisły i od razu wygrał. Na zwycięstwo krakowianie czekała od 11 spotkań. - Mieliśmy dopiero jeden trening i za dużo nie mogłem zrobić. Były sytuacje dobre i złe. Zbyt łatwo i szybko traciliśmy gole po objęciu prowadzenia. Będziemy rozmawiać, co trzeba wyeliminować - mówi Wdowczyk. - Na nic więcej nie było czasu.\nTrener wystawił ofensywny skład, choć sam ma inne zdanie na ten temat. - Proporcje były chyba zachowane, bo było czterech obrońców i jeden defensywny pomocnik, a do tego pięciu ofensywnych - tłumaczy. - Liczy się efekt, a strzelić cztery gole na wyjeździe to sztuka.\nGola i dwie asysty zaliczył Patryk Małecki. - Cieszę się, że tak się stało. Znam go z pracy w Pogoni i być może to będzie jego odrodzenie w Wiśle - mówi Wdowczyk. - Ale pochwały należą się całej drużynie. Najważniejsze, że strzeliliśmy dwa gole więcej i potrafiliśmy utrzymać prowadzenie, co było do tej pory problemem Wisły.