TOM II PROJEKTOWANE SIECI SANITARNE - PDF\nTOM II PROJEKTOWANE SIECI SANITARNE\nDownload "TOM II PROJEKTOWANE SIECI SANITARNE"\n1 ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP UZBROJENIE TERENU PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 JASIONKA TOM II PROJEKTOWANE SIECI SANITARNE INWESTOR: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Rzeszów, ul. Szopena 51 JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Projektowe "Miastoprojekt" w Rzeszowie Rzeszów, ul. Szopena 51 OPACOWANIE ZAWIERA: Opis techniczny str BIOZ sieci sanitarne str Cz rysunkowa: - Profil sieci wodoci gowej skala 1:100/1000 rys. S1 - Profil kanalizacji sanitarnej PP1-S62 skala 1:100/1000 rys. S2 - Profil kanalizacji sanitarnej PP2-SR1 skala 1:100/1000 rys. S3 - Profil kanalizacji sanitarnej S33-S53 skala 1:100/1000 rys. S4 - Profil kanalizacji sanitarnej P1-S21 skala 1:100/1000 rys. S5 - Profil kanalizacji sanitarnej S1-SR2 skala 1:100/1000 rys. S6 - Profil kanalizacji deszczowej Zb1-D15 skala 1:100/1000 rys. S7 - Profil kanalizacji deszczowej D16-D27 skala 1:100/1000 rys. S8 - Profil kanalizacji deszczowej Zb2-D46 skala 1:100/1000 rys. S9 - Profil kanalizacji deszczowej D31-D58 skala 1:100/1000 rys. S10 - Profil podł. przej. sieci gazow pod rowem melio. skala 1:100/1000 rys. S11 - Profil skrzy. gazoc. /c z gazoci giem w/c DN100 skala 1:100/1000 rys. S12 - Profil przej cia podwiertem sieci gaz. pod dr. woj. skala 1:100/100 rys. S13 - Układ zaporowo-upustowy z jednostr. upustem ø100 rys. S14 - Układ zaporowo-upustowy z jednostr. upustem ø150 rys. S15 - Układ zaporowo-upustowy z podwój. upustem ø200 rys. S16 PROJEKTANT: Mieczysław Bober upr. S-189/90,S-164/93 SPRAWDZAJ CY: in. Maria Kluzek upr. 39/96 Data opracowania projektu: wrzesie 2009 r.\n2 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodoci gowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej redniopr nej dla Strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce. Projektowane uzbrojenie ma zapewnia odwodnienie terenu, dostaw wody i gazu oraz odbiór cieków sanitarnych z obszaru przeznaczonego pod inwestycje o powierzchni ok. 51 ha poło onego w m. Rudna Mała i Zaczernie, na południe od terenu lotniska Jasionka. 2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. Budowa geologiczna Teren inwestycji pod wzgl dem morfologicznym stanowi fragment Płaskowy u Kolbuszowskiego nachyleniu w kierunku południowym. Pod wzgl dem geologicznym poło ony jest w obr bie Zapadliska Przedkarpackiego, tektonicznej niecki wypełnionej nie zaburzonymi osadami morskimi. Wyst puj one na gł boko ci około 16-19m. Przykrywaj je plejstoce skie osady wodnolodowcowe w postaci piasków rednioziarnistych z domieszk wirów oraz pospółek, w stropie wilgotnych rednio zag szczonych, ni ej mokrych zag szczonych. Lokalnie przewarstwiaj je wkładki gruntów słabo spoistych piasków i wirów gliniastych lub pyłów z domieszk wirów. Warunki hydrogeologiczne Wod gruntow na rozpatrywanym terenie stwierdzono na gł boko ci od 0,6 m ppt do 3,0 m ppt. Woda posiada zwierciadło swobodne. 3. SIE WODOCI GOWA Doprowadzenie wody do projektowanej sieci wodoci gowej na terenie PPNT S1-3 nast pi z sieci wodoci gowej dla m. Rzeszowa poprzez sie wodoci gow tranzytow o rednicy 315 wraz z pompowni wody. Projekt sieci tranzytowej stanowi oddzielne opracowanie. Sie wodoci gowa. Sie wodoci gow nale y wykona z rur PE-HD 1,0 MPa ł czonych za pomoc zgrzewania czołowego. Materiały u yte do monta u sieci wodoci gowej (rury, kształtki, armatura) powinny posiada atest dopuszczaj cy ich do u ywania przy przesyłaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany przez COB-RTI "Instal" Warszawa oraz "ocen higieniczn " wydan przez Pa stwowy Zakład Higieny - Warszawa. Gł boko posadowienia wodoci gu pokazano na profilu sieci, przy czym gł boko przykrycia przewodu powinna wynosi hz + 0,40.Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,0 m wi c gł boko ta nie mo e by mniejsza ni 1,40 m. Bloki oporowe na sieci wodoci gowej nale y wykona wył cznie pod zasuwami. Na wykonanym wodoci gu przed zasypaniem na gł boko ci 40 cm od terenu uło y ta m lokalizacyjno-ostrzegawcz z wkładk metalow Zakres robót do wykonania w obr bie projektowanej sieci wodoci gowej : Budowa sieci wodoci gowej z rur PE 100 SDR11 dz mb Budowa sieci wodoci gowej z rur PE 100 SDR11 dz mb Budowa sieci wodoci gowej z rur PE 100 SDR11 dz mb Przeło enie fragmentu istniej cej sieci wodoci gowej PE 200 przy przej ciu pod projektowan drog ~ 63 mb. 2\n3 rednice wodoci gu dobrano z uwzgl dnieniem zasilania w wod terenu PPN-T strefa S1 Jasionka. Uzbrojenie sieci wodoci gowej. Na projektowanej sieci wodoci gowej, w w złach rozgał nych oraz w odległo ciach ok. 400 m zaprojektowano zasuwy odcinaj ce eliwne z zamkni ciem mi kkim typu E. Zasuwy zaopatrzone b d w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne. W odległo ciach co ok. 100 m zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 z odci ciem zasuwami eliwnymi Hawle typu E. Wszystkie w zły wodoci gowe nale y wykona z kształtek eliwnych wodoci gowych. Wykopy Roboty ziemne zwi zane z budow sieci wodoci gowej z rur PE powinny by prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B Roboty ziemne.wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Zgodnie z Instrukcj stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko wykopu pod rury o rednicy do 315 mm winna wynosi 0,85-1,15 m. W strefie wysokich wód gruntowych wykopy nale y wykona jako w skoprzestrzenne o cianach pionowych, odeskowane i rozparte. ciany wykopów pionowych powinny by zabezpieczone przed usuwaniem si ziemi, za pomoc szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa si z desek z drewna o grubo ci 50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypk oraz obsypk do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury) nale y wykona z piasku sypkiego drobno- rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by zag szczona w procencie co najmniej równym zag szczeniu zasypki wła ciwej (nigdy nie mniejszym). Nale y zwraca szczególn uwag na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych ci kich przedmiotów, które mogłyby uszkodzi rury. Przy zasypkach mechanicznych nale y uprzednio r cznie obsypa rur warstw piasku grubo ci 30 cm. Pozostał cz wykopu uzupełnia si gruntem rodzimym przestrzegaj c jego wła ciwego zag szczenia (90% stanu pierwotnego). Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nale y wykonywa warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Pod drogami nale y zasypk zag ci do wska nika Is > 90%. Na pozostałym obszarze gdzie poziom wód gruntowych na to pozwala przewiduje si wykonywanie wykopów skarpowych bez obudowy, z obudow szczeln w strefie kanałowej. Zasypywanie wykopu nale y wykona po dokonaniu prób ci nieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej Odwodnienie wykopów Przy wykonywaniu sieci wodoci gowej w rejonie rowów poziom wód gruntowych jest wysoki i dochodzi do 0,6 m ppt. W tym przypadku przewiduje si odwodnienie wykopów za pomoc igłofiltrów. Na pozostałych odcinkach poziom wód gruntowych jest ni szy (1.5-2 m ppt.) lecz miejscami istnieje mo liwo napływu wód do wykopu. W tym wypadku zakłada si pompowanie wody bezpo rednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kr gów betonowych 600 o gł boko ci 1,5m poni ej dna wykopu umieszczone w odległo ci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoc igłofiltrów. 3\n4 Skrzy owania z przeszkodami Skrzy owanie z gazoci giem wysokiego ci nienia Na trasie projektowanej sieci wodoci gowej wyst puje skrzy owanie z istniej cym gazoci giem wysokiego ci nienia dn 100. Przy skrzy owaniu wodoci gu z gazoci giem wysokiego ci nienia nale y zachowa odległo mi dzy zewn trznymi ciankami rury wodoci gowej i gazoci gu zgodnie z zał czonym profilem. Odległo ta nie mo e by mniejsza od 0,25 m. Projektowane uzbrojenie na sieci wodoci gowej (hydranty, zasuwy) musz by zlokalizowane min. 15 m od zewn trznych cianek gazoci gu. Po obu stronach gazoci gu, wodoci g nale y oznakowa za pomoc słupków znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi. Roboty ziemne w obr bie gazoci gu wysokiego ci nienia nale y wykona r cznie pod nadzorem pracowników Wydziału Eksploatacji Sieci Gazowej OGP GAZ-SYSTEM Sp.zoo oddz. W Tarnowie lub Terenow Jednostk Obsługi w Rzeszowie Skrzy owanie z kablami elektrycznymi Wykopy w pobli u kabli telekomunikacyjnych nale y wykonywa r cznie a na kable zało y rury ochronne dwudzielne. Skrzy owanie z projektowanymi drogami Wszystkie przej cia pod drogami zabezpieczy rurami ochronnymi o długo ci pozwalaj cej na wyprowadzenie ko ców rur o 0,5 m poza skarp rowów przydro nych. Przekraczanie rowów Przekroczenia rowów nale y wykona w rurze ochronnej stalowej. Miejsca przej nale y oznakowa słupami betonowymi. Dno i ciany rowów na odcinku skrzy owania z proj. sieciami nale y umocni płytami krata uło onymi na chudym betonie. Uwaga! Cało robót wykona zgodnie z projektem, Instrukcj wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci gowych zeszyt 3 oraz przepisami w zakresie BHP. 4. SIE KANALIZACJI SANITARNEJ Odprowadzenie cieków sanitarnych z terenu PPNT S1-3 nast pi do kanalizacji sanitarnej dla m. Rzeszowa poprzez główn przepompowni cieków P1 i kanalizacj tłoczn tranzytow. Projekt przepompowni P1 oraz kanalizacja tłoczna do m. Rzeszowa stanowi odr bne opracowanie. Z uwagi na ukształtowanie terenu na sieci kanalizacyjnej na terenie PPNT S1-3 zaprojektowano 2 przepompownie lokalne (PP1 i PP2) o gł boko ci posadowienia do 3.5 m. Sie kanalizacji sanitarnej. Sie kanalizacji sanitarnej projektuje si w układzie grawitacyjno-ci nieniowym. Kanalizacj grawitacyjn projektuje si z rur PVC-U kanalizacyjnych o rednicach 200, 250 i 315 mm typu S. Poł czenia rur w układzie kielichowym na wcisk. rednice przewodów kanalizacji sanitarnej dobrano z uwzgl dnieniem odbioru cieków sanitarnych z terenu PPNT strefa S1 Jasionka. Rury PVC kanalizacyjne nale y prowadzi ze spadkiem min. 0,3% dla rur dn 315 i 0,5% dla dn\n5 Zgodnie z ustaleniami p.4 PN-92/B gł boko uło enia przewodu powinna by taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rz dnej terenu wynosiło co najmniej 1,20 m. Gł boko posadowienia wodoci gu pokazano na profilu sieci, przy czym gł boko przykrycia przewodu powinna wynosi hz + 0,40.Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,0 m wi c gł boko ta nie mo e by mniejsza ni 1,40 m. Kanalizacj sanitarn tłoczn nale y wykona z rur PE SDR 17. Zakres robót do wykonania w obr bie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm ,0m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 250 mm - 561,00m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 315 mm - 858,00m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE ,00m Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE ,00m Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej. Na trasie kanalizacji projektuje si studzienki przelotowe i poł czeniowe o rednicach 425 i 1000 mm z tworzywa. Studzienki projektuje si z włazami typu ci kiego. Gór studzienek z włazami nale y dostosowa do istniej cego terenu. Przej cia kanałami przez cian studzienek wykona jako szczelne z zastosowaniem przej cia tulejowego przelotowego. Odległo ci pomi dzy studzienkami do 50 m. Na zako czeniu ka dego przewodu tłocznego nale y wykona studzienk rozpr n. Przyj to studzienki rozpr n EKO-SYSTEM-POLSKA 1000 z polietylenu PEHD. Przepompownie cieków Z uwagi na ukształtowanie terenu i układ sieci kanalizacji sanitarnej koniecznym było zaprojektowanie dwóch strefowych przepompowni cieków. Obudowy pompowni dn 1500, elbetowe z betonu B45. Wszystkie elementy metalowe pompowni wykonane b d ze stali kwasoodpornej, armatura eliwna kołnierzowa. Pompy z wolnym przelotem np. ITT Flygt. Ka da przepompownia wyposa ona b dzie w szaf sterownicz z monitoringiem radiowym. W pompowniach przewiduje si układ dwupompowy ( w tym jedna pompa rezerwowa). Teren pompowni zostanie ogrodzony siatk powlekan H 1,5 m na słupkach stalowych φ 65 mm osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrze y trawnikowych z bram dwuskrzydłow szer.5,00m wykonan z profili stalowych zamkni tych. Teren pompowni nale y utwardzi u lem kotłowym gr.15 cm w obrze u trawnikowym, o powierzchni jak pokazano na planie zagospodarowania przepompowni. Dojazd do pompowni o szer. min 4.0m na obci enie max 27T. Pompownie zaprojektowano na nast puj ce parametry : PP1: Qs = 4,4 l/s Rz dna terenu : 207,80 Rz dna dna napływu : 204,80 Rz dna osi ruroci gu tłocznego : 206,30 Rz dna dna ruroc. tłocznego przy odbiorze cieków : 208,57 Przyj to ruroci g tłoczny wykonany z rur PE 90 oraz 2 pompy (1 rezerwowa ) z wolnym przelotem o mocy elektrycznej N=2,0 kw. PP2: Qs =14,5 l/s Rz dna terenu : 208,10 Rz dna dna napływu : 205,00 Rz dna osi wyj cia ruroci gu tłocznego : 206,60 5\n6 Rz dna dna ruroc. tłocznego przy odbiorze cieków: 207,00 Przyj to ruroci g tłoczny wykonany z rur PE160 oraz 2 pompy (1 rezerwowa ) z wolnym przelotem o mocy elektrycznej N=3.1 kw Wykopy Roboty ziemne zwi zane z budow kanalizacji z rur kanałowych z PVC i PE powinny by prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B Roboty ziemne.wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz PN-EN Zgodnie z Instrukcj stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko wykopu pod rury o rednicy 315 mm winna wynosi 0,85-1,15 m. W strefie wysokich wód gruntowych ( w rejonie rowów) wykopy nale y wykona jako w skoprzestrzenne o cianach pionowych, odeskowane i rozparte. ciany wykopów pionowych powinny by zabezpieczone przed usuwaniem si ziemi, za pomoc szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa si z desek z drewna o grubo ci 50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. Przy wykonywaniu wykopu nale y zapewni stateczno cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni mo liwo wykonania robót na sucho tzn. w wykopie nale ycie odwodnionym. Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypk oraz obsypk do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury) nale y wykona z piasku sypkiego drobno rednio - lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by zag szczona w procencie co najmniej równym zag szczeniu zasypki wła ciwej (nigdy nie mniejszym). Nale y zwraca szczególn uwag na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych ci kich przedmiotów, które mogłyby uszkodzi rury. Przy zasypkach mechanicznych nale y uprzednio r cznie obsypa kanał warstw piasku grubo ci 10 cm.pozostał cz wykopu uzupełnia si gruntem rodzimym przestrzegaj c jego wła ciwego zag szczenia (90% stanu pierwotnego). Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nale y wykonywa warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Pod drogami nale y zasypk zag ci do wska nika Is > 90%. Na pozostałym obszarze gdzie poziom wód gruntowych na to pozwala przewiduje si wykonywanie wykopów skarpowych bez obudowy, z obudow szczeln w strefie kanałowej. Zasypywanie wykopu nale y wykona po dokonaniu prób ci nieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej Odwodnienie wykopów Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki i dochodzi do 0,6 m ppt. przewiduje si odwodnienie wykopów za pomoc igłofiltrów. Na sieci głównej igłofiltry wpłukiwane dwustronnie co 1,0 m na gł boko 5m. Dla pozostałej sieci odwadnianie wykopów b dzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zakłada si pompowanie wody bezpo rednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kr gów betonowych 600 o gł boko ci 1,5m poni ej dna wykopu umieszczone w odległo ci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoc igłofiltrów. Monta pompowni nale y przeprowadzi w szalowanym wykopie o cianach pionowych umocnionych. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nale y w dnie wykopu zastosowa zbiorcze studzienki z pompami do odwadniania wykopów oraz igłofiltry wpłukiwane na gł boko do 7m, na długo ci czterech boków wykopu przepompowni w rozstawie igieł co 1,0 m.wody odprowadzi do pobliskiego rowu. 6\n7 Skrzy owania z przeszkodami Skrzy owanie z kablami telekomunikacyjnymi Wykopy w pobli u kabli telekomunikacyjnych nale y wykonywa r cznie a na kable zało y rury ochronne dwudzielne. Skrzy owanie z projektowanym gazoci giem redniego ci nienia W miejscu skrzy owania projektowanej kanalizacji sanitarnej z projektowanym gazoci giem redniego ci nienia, przewód kanalizacji grawitacyjnej nale y wykona z rur PE uło onych w wysokoci nieniowej rurze ochronnej z PCV, bez ł czenia rury przewodowej w rurze ochronnej. Ko ce rury ochronnej zostan wyprowadzone na odległo, co najmniej 2,0 m od cianki gazoci gu licz c w płaszczy nie poziomej prostopadle do osi gazoci gu i uszczelnione piank poliuretanow. Długo ci rur ochronnych oraz rednice pokazano w cz ci rysunkowej projektu. Przekraczanie rowów Dno i ciany rowów na odcinku skrzy owania z proj. sieciami nale y umocni płytami krata uło onymi na chudym betonie. Miejsca przej nale y oznakowa słupami betonowymi. Kolizja z gazoci giem wysokiego ci nienia W miejscu skrzy owania projektowanej kanalizacji sanitarnej z projektowanym gazoci giem wysokiego ci nienia, przewód kanalizacji grawitacyjnej nale y wykona z PE 80- SDR 17,6 dz 315x18,7 ł czonych przez zgrzewanie uło onych w rurze ochronnej z PE 80 SDR13,6 dz 500x36,8. Nale y zwróci uwag aby ko ce rury ochronnej były wyprowadzone po obu stronach na odległo, co najmniej 10,0 m od cianki gazoci gu licz c w płaszczy nie poziomej prostopadle do osi gazoci gu, uszczelnione piank poliuretanow na długo ci min 30 cm i zabezpieczone opask termokurczliw CSEM-F. Kanalizacja z rur PE wykonana b dzie na całym odcinku mi dzy studzienkami S15 i S16 tj. na długo ci 42 m, po 21m z ka dej strony gazoci gu. Nale y zwróci uwag aby zgrzew rur PE nie wypadł na ko cach rury ochronnej w strefie uszczelnienia. Studzienki kanalizacji sanitarnej S15 i S16 zlokalizowa po 21m od osi gazoci gu i s to studzienki tworzywowe dn 1000 z włazami typu ci kiego z otworami wentylacyjnymi. Przy skrzy owaniu kanalizacji sanitarnej z gazoci giem wysokiego ci nienia nale y kanalizacj prowadzi pod gazoci giem z zachowaniem odległo ci pionowej mi dzy zewn trznymi ciankami rury ochronnej i gazoci gu zgodnie z zał czonym profilem. Odległo ta nie mo e by mniejsza od 0,25 m. Po obu stronach gazoci gu, przewód kanalizacyjny nale y oznakowa za pomoc słupków znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi. Roboty ziemne w obr bie gazoci gu wysokiego ci nienia nale y wykona r cznie pod nadzorem pracowników Wydziału Eksploatacji Sieci Gazowej OGP GAZ-SYSTEM Sp.z oo oddz. w Tarnowie lub Terenow Jednostk Obsługi w Rzeszowie. W miejscu skrzy owania na długo ci po 10 mb po obu stronach skrzy owania, mierz c wzdłu gazoci gu, nad gazoci giem wybra grunt do gł boko ci 20 cm nad jego górn ciank na szeroko 25 cm. Po wykonaniu skrzy owania gazoci g nale y zasypa warstw piaski, wiru do wysoko ci 0,35m od powierzchni terenu a górn warstw zasypa gruntem rodzimym. 7\n8 Uwaga! Cało robót wykona zgodnie z projektem, Instrukcj wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9, oraz przepisami w zakresie BHP. 5. SIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej dla Strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce. Podstaw opracowania jest wykonana i przyj ta do realizacji Koncepcja Programowo Przestrzenna odprowadzenia wód opadowych z terenów PPNT opracowana przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w 2006 r. Odprowadzenie wód opadowych nast pi do rowów C-0-2, C oraz C Z uwagi na ograniczone ilo ci wody jak mog przyj rowy na terenie PPN-T zostan wykonane 2 zbiorniki retencyjne o pojemno ci V 1 =1250 m 3 i V 2 =4000 m 3. Wody opadowe z projektowanych dróg odprowadzone zostan (po wcze niejszym podczyszczeniu) do zbiornika retencyjnego. Projekt zbiorników retencyjnych, podczyszczanie wód z projektowanych dróg, pompownie wód deszczowych oraz odcinki kanalizacji tłocznej z wł czeniem do rowów obejmuje tom III niniejszego opracowania. Sie kanalizacji deszczowej. Sie kanalizacji deszczowej projektuje si w układzie grawitacyjnym z rur PE lub PP strukturalnych o spiralnej budowie lub z rur wykonanych z ywic poliestrowych o sztywno ci SN Kanały z rur spiralnych PE lub PP ł czone poprzez spawanie ekstruzyjne natomiast ł czenie rur ywicznych poprzez ł czniki wciskowe. Rury sieci kanalizacji deszczowej nale y prowadzi ze spadkiem zgodnie z cz ci rysunkow projektu. Zgodnie z ustaleniami p.4 PN-92/B gł boko uło enia przewodu powinna by taka aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rz dnej terenu wynosiło co najmniej 1,20 m. Gł boko posadowienia wodoci gu pokazano na profilu sieci, przy czym gł boko przykrycia przewodu powinna wynosi hz + 0,40. Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,0 m wi c gł boko ta nie mo e by mniejsza ni 1,40 m. Zakres robót do wykonania w obr bie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej : DN500 mm - 330,0m DN600 mm - 160,0m DN800 mm - 950,0m. DN1000 mm ,0m. DN1200 mm - 28,0 m. DN1400 mm - 104,0m. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej. Na trasie kanalizacji projektuje si studzienki przelotowe z włazami typu ci kiego. S to studzienki zintegrowane wyposa one w pier cienie odci aj ce. Podstaw studzienki zintegrowanej nale y obetonowa po jej ustawieniu w wykopie i poł czeniu z ruroci giem, stosuj c mieszank betonow przynajmniej klasy B15. Grubo otuliny betonowej nie mniejsza ni 150 mm w najcie szym miejscu. Otulina powinna obejmowa cz przepływow studzienki na całej jej długo ci obejmuj c ł czniki oraz w gór ł cznik na rurze studziennej. Je eli taki ł cznik nie wyst puje to obetonowa do wysoko ci 500 mm nad rur przewodow. 8\n9 Wykopy Roboty ziemne zwi zane z budow kanalizacji z rur kanałowych powinny by prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz PN-EN Szeroko wykopu pod rury u podstawy winna wynosi 2,0 m. W strefie wysokich wód gruntowych wykopy nale y wykona jako w skoprzestrzenne o cianach pionowych, odeskowane i rozparte. ciany wykopów pionowych powinny by zabezpieczone przed usuwaniem si ziemi, za pomoc szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa si z desek z drewna o grubo ci 50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. Mo liwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopów obudowy systemowej typu segmentowego. Zagł bienie obudowy nale y realizowa poprzez naprzemienne wciskanie cian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu nale y zapewni stateczno cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni mo liwo wykonania robót na sucho tzn. w wykopie nale ycie odwodnionym. Nale y liczy si z powstaniem w trakcie odwadniania rozlu nienia gruntu rodzimego w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza cian wykopu. Nale y wi c zapewni bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunków do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie zwłaszcza w górnej cz ci umocnienia. Na stabilnym gruncie nale y wykona podsypk o uziarnieniu mm i wysoko ci 100 mm+0,2 DN rury. Na warstw podsypki nakłada si lu n warstw wyrównuj c o grubo ci mm.. Ostatnia warstwa obsypki powinna ko czy si 30 cm ponad wierzchołkiem rury. W strefie bocznej przewodu powinno si zapewni stopie zag szczenia gruntu przynajmniej 95%. Nale y zwraca szczególn uwag na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych ci kich przedmiotów, które mogłyby uszkodzi rury. Przy zasypkach mechanicznych nale y uprzednio r cznie obsypa kanał warstw piasku grubo ci 10 cm. Pozostał cz wykopu uzupełnia si gruntem rodzimym przestrzegaj c jego wła ciwego zag szczenia (90% stanu pierwotnego). Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nale y wykonywa warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Odwodnienie wykopów Przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej tam gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki i dochodzi do 0,6 m ppt, odwodnienie wykopów przewiduje si za pomoc igłofiltrów. Wykonawca w zale no ci od rzeczywistych warunków mo e przyj inn technologi odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych. Skrzy owania z przeszkodami Skrzy owanie z kablami telekomunikacyjnymi Wykopy w pobli u istniej cych kabli telekomunikacyjnych nale y wykonywa r cznie a na kable energetyczne zało y rury ochronne dwudzielne. Skrzy owanie z rowami Dno i ciany rowów na odcinku skrzy owania z proj. sieciami nale y umocni płytami krata uło onymi na chudym betonie. Miejsca przej nale y oznakowa słupami betonowymi. 9\n10 Skrzy owanie z projektowanym gazoci giem redniego ci nienia Projektowana kanalizacja deszczowa nie ma poł czenia z pomieszczeniami na pobyt ludzi i zwierz t w zwi zku z tym na skrzy owaniu z gazoci giem nie zakłada si rur ochronnych. Przekraczanie rowów Dno i ciany rowów na odcinku skrzy owania z proj. sieciami nale y umocni płytami krata uło onymi na chudym betonie. Miejsca przej nale y oznakowa słupami betonowymi. Kolizja z gazoci giem wysokiego ci nienia Projektuje si kanalizacj deszczow nie maj c poł czenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierz t. Odcinek sieci gdzie wyst puje skrzy owanie z istniej cym gazoci giem wysokiego ci nienia ( mi dzy studzienkami D13-D14) sie projektuje si z rur ci nieniowych HOBAS dn 1000 x 21,2mm na ci nienie PN 10. Ł czenie rur realizowane za pomoc bardzo szczelnych ł czników systemowych FWC na ci nienie PN10. Uszczelnianie ł czników wykonane jest z elastomeru. Studzienki kanalizacji sanitarnej D13 i D14 zlokalizowa po 17 m od osi gazoci gu i s to studzienki zintegrowane z włazami typu ci kiego z otworami wentylacyjnymi. Przy skrzy owaniu kanalizacji deszczowej z gazoci giem wysokiego ci nienia nale y kanalizacj prowadzi pod gazoci giem z zachowaniem odległo ci pionowej mi dzy zewn trznymi ciankami rury ochronnej i gazoci gu zgodnie z zał czonym profilem(0,65mb). Odległo ta nie mo e by mniejsza od 0,25 m. Po obu stronach gazoci gu, przewód kanalizacyjny nale y oznakowa za pomoc słupków znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi. Roboty ziemne w obr bie gazoci gu wysokiego ci nienia nale y wykona r cznie pod nadzorem pracowników Wydziału Eksploatacji Sieci Gazowej OGP GAZ-SYSTEM Sp.z oo oddz. w Tarnowie lub Terenow Jednostk Obsługi w Rzeszowie. W miejscu skrzy owania na długo ci po 10 mb po obu stronach skrzy owania, mierz c wzdłu gazoci gu, nad gazoci giem wybra grunt do gł boko ci 20 cm nad jego górn ciank na szeroko 25 cm. Po wykonaniu skrzy owania gazoci g nale y zasypa warstw piaski, wiru do wysoko ci 0,35m od powierzchni terenu a górn warstw zasypa gruntem rodzimym. Uwaga! Cało robót wykona zgodnie z projektem, Instrukcj wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9, oraz przepisami w zakresie BHP. 6. SIE GAZOWA REDNIEGO CI NIENIA. Nazwa inwestycji i adres. Budowa sieci gazowej redniego ci nienia (do 0,5 MPa) dla zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo Technicznego II Etap Strefa S1-3 w miejscowo ci Jasionka. Cel i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budow gazoci gu redniego ci nienia (do 0,5 MPa) dla zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo Technicznego II Etap Strefa S1-3 w miejscowo ci Jasionka. 10\n11 Zgodnie z otrzymanymi w/w Warunkami techniczne do opracowania dokumentacji projektowej sieci gazowej redniego ci nienia dla zasilania Podkarpackiego Parku Naukowo Technicznego II etap Strefa S1-3 wydanymi przez Zakład Gazowniczy Rzeszów TR-1/4094/82/09 wł czenie projektowanej sieci gazowej nale y wykona do ko cówki sieci gazowej redniego ci nienia PE 160x14.6 wybudowanego dla I etapu PPNT S-1 Jasionka. Podstawa opracowania. Podstaw opracowania stanowi mapa sytuacyjno wysoko ciowa do celów projektowych w skali 1 : 1000 warunki techniczne przebudowy sieci gazowej nr TR-1/4094/82/09 z r. obowi zuj ce normy, przepisy prawne w zakresie projektowania wizja lokalna w terenie. Cel inwestycji. Realizacja inwestycji ma na celu zapewnienie dostawy gazu do odbiorców. Parametry pracy sieci. - rednica sieci z rur PE 180x16,4 mm. Maksymalne ci nienie robocze MOP = 0,5 MPa, Ci nienie robocze OP w zakresie od 0,07 do 0,5 MPa. Maksymalne dopuszczalne ci nienie pracy MAOP = 0,5 MPa, Maksymalne ci nienie przypadkowe MIP = 0,70 MPa OBLICZENIA napr e obwodowych dla MOP = 0,5 MPa, gazoci g w pierwszej klasie lokalizacji. Gazoci g zasilaj cy wykona z rur PE 180x16,4 mm. σ MRS*0,5 dla rur wykonanych z PE100 - MRS = 8,3 MPa σ 2,49 MPa, < 4,0 MPa warunek został spełniony. - rednica sieci z rur PE 225x20,5 mm. Maksymalne ci nienie robocze MOP = 0,5 MPa, Ci nienie robocze OP w zakresie od 0,07 do 0,5 MPa. Maksymalne dopuszczalne ci nienie pracy MAOP = 0,5 MPa, Maksymalne ci nienie przypadkowe MIP = 0,70 MPa OBLICZENIA napr e obwodowych dla MOP = 0,5 MPa, gazoci g w pierwszej klasie lokalizacji. Gazoci g zasilaj cy wykona z rur PE 225x20,5 mm. σ MRS*0,5 dla rur wykonanych z PE100 - MRS = 8,3 MPa σ 2,50 MPa, < 4,0 MPa warunek został spełniony. Dla projektowanej sieci gazowej w klasie lokalizacji pierwszej lub drugiej została wyznaczona strefa kontrolowana o szeroko ci 1 m. W strefie tej nie nale y wznosi budynków, urz dza stałych składów i magazynów, sadzi drzew oraz nie powinna by podejmowana adna działalno mog ca zagrozi trwało ci gazoci gu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza si za zgod operatora sieci gazowej, urz dzanie parkingów nad gazoci giem. Odległo pomi dzy powierzchni zewn trzn gazoci gu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi nie mniej ni 40 cm, a przy skrzy owaniach i zbli eniach - nie mniej ni 20 cm dla gazoci gu układanego w pierwszej klasie lokalizacji równolegle do podziemnego uzbrojenia. Dopuszcza si zmniejszenie w/w odległo ci, po zastosowaniu płyt izoluj cych lub 11\n12 innych rodków zabezpieczaj cych. Trasa sieci i sposób układania ruroci gów. Tras sieci zaprojektowano maj c na uwadze istniej ce i projektowane zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na mapie sytuacyjno wysoko ciowej w skali 1 : Budowa sie gazowa realizowana b dzie w technologii rur polietylenowych. Długo sieci wynosi b dzie: - PE typ 80 SDR11 ø 180 x 16,4 mm L = 34,00 mb - PE typ 80 SDR11 ø 225 x 20,5 mm L = 3883,00 mb Projektowana sie wykona nale y z rur polietylenowych z PE typ 80 SDR11. Dyspozycyjne ci nienie w sieci gazowej wynosi: - minimalne 100 kpa - maksymalne 500 kpa Gazoci g nale y wykona zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada sieci gazowe. (Dz.U. nr 97/01 poz.1055). Projektowany gazoci g mo e znajdowa si w pierwszej lub drugiej klasie lokalizacji gazoci gów. Operator sieci gazowej dokona ustalenia klasy lokalizacji gazoci gu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rury osłonowe przy skrzy owaniu gazoci gu z drogami, rury osłonowe zaprojektowano na przewodzie gazowym. Rury ochronne przy skrzy owaniu gazoci gu z kanałami sanitarnymi, rury ochronne zaprojektowano na przewodzie gazowym. Ruroci gi. Projektowan sie gazow nale y wykona z rur polietylenowych PE typ 80 SDR11 ø 180 x 16,4 mm oraz PE typ 80 SDR11 ø 225 x 20,5 mm posiadaj ce certyfikat,,b. - PE typ 80 SDR11 ø 180 x 16,4 mm L = 34,00 mb. - PE typ 80 SDR11 ø 225 x 20,5 mm L = 3883,00 mb Układy zaporowo-upustowe. W miejscu zako czenia proj. sieci gazowej oraz w miejscu odgał zienia przewiduje si układy zaporowo-upustowe, składaj ce si z armatury odcinaj cej i upustu. Jako armatur odcinaj c na sieci gazowej zastosowano zasuw kołnierzow typu E2 klinow, krótk DN 100, 150 i DN 200 nr kat E2 firmy HAWLE wraz z obudow do zasuw typu i producenta j.w. Przykrycie rury nale y ustali w trakcie wykonawstwa. Obudowy umieszczono w skrzynce ulicznej eliwnej nr kat. 857G. Na przewodzie upustowym przewidziano kurki kulowe PN 2,5 MPa umieszczone w skrzynce ulicznej eliwnej nr kat Cało nale y zamontowa z wykorzystaniem płyt betonowych zgodnie z rysunkiem nr szczegółowym. 12\n13 Wytyczne wykonawstwa i monta u. Gazoci g nale y wykona zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada sieci gazowe (Dz.U. nr 97/01 poz. 1055). Projektowany gazoci g mo e znajdowa si w pierwszej lub drugiej klasie lokalizacji gazoci gu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed lub w trakcie układania w wykopie rur nale y przeprowadzi kontrol zewn trznych powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementów z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wyst powa uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazoci gów z rur polietylenowych dopuszcza si wyst powanie rys i zadrapa, których gł boko nie przekracza 10% grubo ci cianki, lecz nie wi cej ni 0,5 mm. Odcinki rur maj ce na powierzchniach zewn trznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nale y wyci. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewn trznej rur nale y sprawdzi oznakowanie zgrzewów. Zgrzewy powinny by opisane na rurze przy u yciu pisaka wodoodpornego. Opis powinien by zgodny z protokołem zgrzewania. Z przeprowadzonej kontroli nale y sporz dzi protokół podpisany przez kierownika robót i inspektora nadzoru. Gazoci g nale y układa na wyrównanym podło u i podsypce o grubo ci warstwy 0,1 m z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Nad gazoci giem wykona nadsypk o grubo ci warstwy 0,1 m. Nadsypk nale y zag ci. Po uło eniu gazoci gu w wykopie nale y przeprowadzi pomiary geodezyjno inwentaryzacyjne. Dla osi gni cia stabilizacji temperatury i likwidacji napr e termicznych układanie gazoci gu nale y wykonywa w nast puj cych etapach: 1. Wyrówna dno wykopu. 2. Wykona podsypk. 3. Uło y (lu no) gazoci g w wykopie. 4. Wykona obsypk rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysoko ci górnej tworz cej rury. 5. Po około 1-2 godzinach niezb dnych na stabilizacj termiczn, wykona nadsypk i zasypk gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, złomu, desek itp. elementów. Przed wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazoci gu, bezpo rednio nad gazoci giem nale y uło y ta m lokalizacyjn lub przewód lokalizacyjny, a na wysoko ci 0,4 m nad gazoci giem nale y uło y ta m ostrzegawcz. Układanie gazoci gu nale y wykonywa z zachowaniem nast puj cych zasad : - za lepi znajduj ce si poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazoci gu, - zabrania si wleczenia lub przeci gania rur i odcinków ruroci gów PE po gruncie lub trawie, - zmian kierunku trasy gazoci gu nale y wykonywa przez zamontowanie kolana, łuku, z wykorzystaniem elastyczno ci rur PE stosuj c promienie gi cia. Po wykonaniu prac monta owych, uło eniu gazoci gu w wykopie nale y dokona odbiorów skrzy owa gazoci gu z ewentualnie istniej cym uzbrojeniem podziemnym. Na okoliczno dokonanych odbiorów skrzy owa wykonawca robót spisuje z wła cicielem istniej cego uzbrojenia stosowny protokół. Roboty ziemne. Roboty ziemne pod projektowany gazoci g nale y wykona zgodnie z norm BN - 83/ oraz Rozporz dzeniem Ministra Budownictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych- w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano monta owych Dz.U. 47 Poz. 401 z 2003 r. oraz PN-B\n14 Wykopy pod projektowany gazoci g nale y wykonywa mechanicznie a w pobli u skrzy owa z istniej cym uzbrojeniem r cznie. Wykopy nale y rozpocz od najni szego punktu, aby zapewni grawitacyjny odpływ wody z dna wykopu. Minimalna szeroko wykopu winna wynosi 0,2 m + d n. Wykopy nale y wykonywa bez naruszania naturalnej struktury gruntu. W przypadku wykonywania wykopów r cznie lub konieczno ci wykonywania prac monta owych w wykopie, szeroko dna wykopu na prostych odcinkach powinna by wi ksza o co najmniej 0,40 m od zewn trznej rednicy rury. Na łukach szeroko dna wykopu powinna by o 50 % wi ksza od szeroko ci dna wykopu na odcinkach prostych. Wydobyty grunt powinien by składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szeroko ci min 0,5 m od kraw dzi wykopu. Wykopy prowadzone przez tereny le ne zostan oznakowane nie tylko ta m o jaskrawych kolorach, odstraszaj cych zwierzyn, ale tak e siatk w postaci ł czonych ze sob prz seł na,,nogach, która uniemo liwi wej cie na teren budowy zwierzyny dolny pas siatki do wysoko ci 30 cm b dzie zabezpieczony dodatkowo pasami wzmocnionej folii ogrodniczej, co uchroni płazy przed wpadni ciem do wykopu. W zwi zku z tym e teren przeznaczony pod uzbrojenie w sie gazow posiada niski poziom wód gruntowych. W przypadku pojawienia si wód gruntowych w wykopie w miejscach wyst powania wód gruntowych odwodnienie wykopów b dzie wykonywane lokalnie. Zakłada si pompowanie wody bezpo rednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kr gów betonowych 600 o gł boko ci 1,0m poni ej dna wykopu umieszczone w odległo ci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoc igłofiltrów. Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzgl dni mo liwo podniesionego poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg bada geologicznych wykonanych w lipcu 2007 r. Wykonawca w zale no ci od rzeczywistych warunków mo e przyj inn technologi odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe i skuteczne odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych. W przypadku skalistych lub kamienistych gruntów nale y zabezpieczy warstw wyrównawcz o grubo ci 0,10-0,20 m, wykonan z piasku lub ziemi nie zawieraj cej adnych grud. Podobne warunki nale y spełni podczas zasypywania gazoci gu. Gł boko uło enia gazoci gów w wykopie rednio wynosi 1,0 m, a gazoci g nale y układa na wyrównanym podło u i podsypce z piasku gr 10 cm. Nad ruroci giem nale y wykona 20 cm obsypk z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna zapewnia rurze podparcie z ka dej strony i zabezpiecza przed obci eniami zewn trznymi. Wzdłu projektowanego gazoci gu w odległo ci 0,30 0,40m nad rur nale y uło y ta m ostrzegawcz koloru ółtego szeroko ci 20,0cm (z napisem Uwaga! Przewód gazowy); natomiast nad ruroci giem ta m lokalizacyjn. Ta ma lokalizacyjna musi mie metalizowan wst g umo liwiaj c elektroniczne wykrywanie przebiegu trasy gazoci gu. Wytyczne monta u rur polietylenowych. Gazoci g nale y wykona z rur polietylenowych z PE-HD typ 80 SDR 11 ø 180x16,4 mm, - PE HD typ 80 SDR 11 ø 225x20,5 mm przez zgrzewanie doczołowe. Zgrzewanie mo e by realizowane wył cznie za pomoc przeznaczonych do tego celu zgrzewarek posiadaj cych atest IGNiG w Krakowie i wa n kalibracj. Poł czenia zgrzewane. Zgrzewanie doczołowe Zgrzewane mog by tylko materiały tego samego rodzaju (ł czy mo na tylko cz ci z tej samej klasy ci nienia). Przed rozpocz ciem zgrzewania czołowego ko cówki rur winny by doprowadzone do kształtu kołowego poprzez ostro ne ogrzewanie (od o C) lub umieszczone 14\n15 w specjalnych uchwytach przywracaj cych rurom przekrój kołowy. Zgrzewanie doczołowe nie mo e by wykonywane w temperaturze otoczenia poni ej 0 o C, jak równie podczas mgły niezale nie od temperatury otoczenia. Optymalne warunki wykonywania zgrzewania doczołowego : - temperatura w miejscu zgrzewania zawiera si mi dzy 5 a 30 o C - jest sucho - jest bezwietrznie W celu unikni cia nadmiernego schładzania zgrzewu przez wiatr i ci g powietrza, nale y przeciwległe ko ce rur zamkn. Prace przygotowawcze elementów do zgrzewania obejmuj : ko cówki przeznaczone do zgrzewania winny by obci te lub zeskrobane dla usuni cia warstwy utlenionej, bezpo rednio przed przyst pieniem do zgrzewania oczy ci ko ce rur z piasku i innych zanieczyszcze zamocowa w uchwytach zgrzewarki zgrzewane ko ce tak aby napisy na rurze były widoczne po monta u gazoci gu. nastawi czas nagrzewania : w temperaturze 20 O C 10 sekund na ka dy milimetr grubo ci ciany rury. W przypadku innej temperatury skorygowa czas nagrzewania o ~1% czasu podstawowego na ka dy stopie ró nicy od 20 o C. je eli jest taka potrzeba ustawi ci nienie strugania ko cówki rur nale y dosun do siebie i zestruga strugiem do momentu uzyskania ci głego wióra na całym obwodzie rury sprawdzi przyleganie powierzchni zgrzewanych- szczelina winna by mniejsza ni 0,5 mm a przemieszczenie cianki nie mo e przekracza 10% jej grubo ci. przed ka d operacj zgrzewania płyta grzewcza winna by oczyszczona papierem zwil onym alkoholem metylowym sprawdzi temperatur płyty grzejnej Temperatura elementu grzewczego winna wynosi C. Temperatura zgrzewania winna utrzymywa si w przedziale C. Po wł czeniu płyty nale y odczeka 5 min aby nast piła stabilizacja temperatury na całej powierzchni płyty. Czasy faz procesu zgrzewania: -t1 czas wyrównywania (do powstania wypływki wyrównania o wysoko ci 5-10% grubo ci cianki e) -t2 czas nagrzewania (10 s na ka dy mm grubo ci cianki rury) -t3 - czas przestawienia (max 6 s) -t4 czas narostu ci nienia (ok. 1s na ka dy mm grubo ci cianki) -t5 czas studzenia (1,5 min na ka dy mm grubo ci cianki) -t6 czas próby ci nienia (8 min na ka dy mm grubo ci cianki. Ocen jako ci zgrzewu nale y przeprowadzi w oparciu o kryteria: - zgrubienie zgrzewowe powinno by obustronnie okr gło ukształtowane, - powierzchnia zgrubienia powinna by gładka i nie mo e wygl da na spienion (przegrzanie) - przesuni cie cianek ł czonych rur nie powinno przekracza 10% grubo ci ciany rury. Próby ci nieniowe gazoci gu mog by przeprowadzone po całkowitym ochłodzeniu zł czy zgrzewanych. Warunek ten jest spełniony je li od ostatniego zgrzewu upłyn ła min. 1 godzina. Po wykonaniu zgrzewania rur PE nale y sporz dzi protokół zgrzewania powy szych rur oraz sporz dzi kart zgrzewów. Karta zgrzewania. Monter ma obowi zek wypełniania na bie co karty zgrzein, tak, aby w ka dej chwili mo liwe było skonfrontowanie wpisów do karty z warunkami wykonania zgrzeiny. Jest to szczególnie wa ne, gdy w przypadku jakichkolwiek zastrze e do wykonanych zgrzein 15\n16 kontrolowany jest protokół zgrzewania. Zapisy w karcie zgrzein lub ich brak stanowi podstaw do odpowiednich wpisów w dzienniku budowy. Poza tym karta stanowi integraln cz dokumentacji powykonawczej budowy. Protokół zgrzewania. Celem kontroli parametrów zgrzewania przez samego zgrzewacza jak równie przez słu by kontrolne, zgrzewacz ma obowi zek zapisywania wszystkich najwa niejszych parametrów wpływaj cych na jako zgrzeiny. Warto ci te wpisywane s do protokołu zgrzein. Za wpisy do protokołu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowi zany do wypełniania jej na bie co, gdy protokół jest integraln cz ci dokumentacji powykonawczej. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane s na podstawie dokonanych w nim wpisów. Umo liwia to bie c kontrol prac monta owych przez konfrontacj oznacze zgrzeiny na rurze. Inspektor nadzoru lub osoba upowa niona przez inwestora winna na bie co kontrolowa aktualizacj protokołów zgrzein. Wpisy do protokołu zgrzewania musz by zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze. Kontrola prawidłowo ci zgrzewania. W ramach oceny wizualnej dokonuje si ogl dzin wypływki i pomiarów geometrii zgrzeiny. 1. Do oceny b d nale ały: kształt wałeczków (równomierno na obwodzie), gładko i jednorodno wypływki (brak widocznych gołym okiem rys, p cherzy, p kni i smug), brak szczelin, szczególnie w rowku mi dzy wałeczkami. dopuszczalna odchyłka załamania osi w miejscu zgrzewania nie mo e by wi ksza ni 1mm na długo ci 300mm od poł czenia. Zgrzein uznaje si za prawidłow gdy: k>0 2. Oszacowanie warto ci redniej B r. B r=(bmax+bmin)/2 Zgrzein uznaje si za prawidłow gdy: Bmax 1.1 B r oraz Bmin 0.9 B r lub inaczej: Bmax- Bmin 0.2 B r gdzie: Bmax- maksymalna szeroko zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na całym obwodzie rury, Bmin- minimalna szeroko zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na całym obwodzie rury, 3. Szeroko zgrzeiny B r B r = (0.7do 1.0) *e gdzie e jest nominaln grubo ci cianki rury. 4. Szeroko wałeczków: b1 0.7*b2 Usytuowanie słupków Słupki oznaczeniowe umieszczone zostan bezpo rednio nad gazoci giem na gł boko ci zapewniaj cej ich stabilno w terenie. Dopuszcza si ustawianie słupków oznaczeniowych poza osi gazoci gu pod warunkiem umieszczenia na słupku tablicy orientacyjnej z podanymi odległo ciami od gazoci gu. 16\n17 Usytuowanie słupka powinno zapewnia widoczno kolejnego słupka w obu kierunkach. Odległo mi dzy słupkami nie powinna by wi ksza ni 500 m. Górne ko ce słupków powinny znajdowa si nad powierzchni terenu na wysoko ci, co najmniej 0,7 m. _ 0,3 m na terenie zabudowanym, _ 0,7 m na terenie niezabudowanym 0,4 m poziom terenu ta ma ostrzegawcza ta ma lokalizacyjna gazoci g z tworzywa Nie nale y ustawia słupka w miejscach, w których byłby nara ony na zniszczenie lub uszkodzenie oraz w miejscach, w których utrudniałby ruch pieszy i kołowy oraz upraw pól. Słupki nale y na załamaniach gazoci gu i pomalowa na kolor ółty. Mocowanie tablic orientacyjnych Tablice orientacyjne powinny by umocowane w poło eniu pionowym tak, aby płaszczyzna tablicy była równoległa do osi gazoci gu. Tablice orientacyjne powinny by mocowane do słupów i tym podobnych trwałych obiektów. Zaleca si, aby wysoko mocowania tablic wynosiła od 1,2 m do 2,8 m licz c od powierzchni terenu. Próba szczelno ci. Po wykonaniu kontroli jako ci poł cze i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza si wst pne badanie szczelno ci przed opuszczeniem gazoci gu do wykopu bez zamontowanej armatury. Badanie wst pne nale y przeprowadzi przy u yciu powietrza lub gazu oboj tnego o ci nieniu 0,1 MPa. Czas trwania badania powinien wynosi min. 1 godzin od chwili osi gni cia ci nienia próby i ustabilizowania si ci nienia. W przypadku wyst pienia jakichkolwiek podejrze o nieszczelno ciach, ka de poł czenie powinno podlega badaniu za pomoc rodka pianotwórczego. Ujawnione nieszczelno ci nale y usun, a poł czenie ponownie zbada. Po pozytywnym wyniku wst pnej próby szczelno ci i zasypaniu gazoci gu nale y przeprowadzi próby wytrzymało ci i szczelno ci. Miejsca poł cze ko ców odcinków próbnych, powinny by odkryte podczas wykonywania próby. Zgodnie z wymogami Rozporz dzenia Ministra Gospodarki Dz.U. Nr 97 oraz PN- 92-M gazoci g nale y podda próbie wytrzymało ci i szczelno ci ci nieniem nie mniejszym ni iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego ci nienia roboczego. Maksymalne ci nienie robocze gazoci gu r/c pr= 0,5MPa St d ci nienie próbne p Pr =1,5x0,5=0,75MPa Przed wykonaniem próby szczelno ci przył cz musi by oczyszczony od wewn trz poprzez przedmuchanie. Czas trwania próby - min 24 godziny od czasu ustabilizowania si ci nienia próbnego. Czynnikiem próbnym mo e by powietrze lub gaz oboj tny wolny od zwi zków tworz cych osady. ELEMENTY ZWI ZANE Z BUDOW SIECI GAZOWEJ. Skrzy owanie z wodoci giem. W skrzy owaniach z wodoci giem nale y zachowa odległo pionow pomi dzy zewn trznymi ciankami wodoci gu i gazoci gu 0,20 m. Przy skrzy owaniu projektowanego gazoci gu z projektowanym i istniej cym wodoci giem nie projektuje si rur ochronnych. Skrzy owania z istniej cymi i projektowanymi ruroci gami kanalizacji deszczowej. Skrzy owania gazoci gu z projektowanymi ruroci gami kanalizacji deszczowej powinny by wykonywane w ten sposób, by odległo pionowa mi dzy zewn trznymi ciankami 17\n18 krzy uj cego si ruroci gu kanalizacyjnego, a zewn trzn ciank gazoci gu wynosiła nie mniej ni 0,2 m. powy sze skrzy owanie nie wymaga rury ochronnej. Przy skrzy owaniu projektowanego gazoci gu z projektowan kanalizacj deszczow nie projektuje si rury ochronnej, gdy projektowana kanalizacja deszczowa nie b dzie miała poł czenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierz t. Skrzy owania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi. W przypadku układania gazoci gów pod kablowymi liniami elektroenergetycznymi uło onymi w ziemi nale y wykona zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem na całej szeroko ci wykopu pod gazoci g. Odległo pionowa pomi dzy zewn trznymi ciankami gazoci gu i kabla powinna wynosi nie mniej ni 0,15 m. Istniej ce kable enn nale y zabezpieczy rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT φ A110 PS o dł. 3,0 m, Skrzy owania z liniami telekomunikacyjnymi. W przypadku układania gazoci gów pod kablowymi liniami telekomunikacyjnymi uło onymi w ziemi nale y wykona zabezpieczenia kabli przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem na całej szeroko ci wykopu pod gazoci g. Odległo pionowa pomi dzy zewn trznymi ciankami gazoci gu i kabla powinna wynosi nie mniej ni 0,15 m. Istniej ce i projektowane kable telekomunikacyjne nale y zabezpieczy rurami ochronnymi dwudzielnymi PVC φ 110/5 o dł. 5,0 m, Kolizje z istniej cymi drzewami. Trasa projektowanego gazoci gu przewiduje potrzeb wycinki istniej cych drzew. Pasy monta owe oraz pasy zaj cia terenu. Wzdłu trasy przekładanego gazoci gu na czas jego realizacji przewiduje si,,pasy monta owe, w których przeprowadzane b d wszelkie prace zwi zane z budow jak: - wykonanie wykopów - składanie ziemi - transport materiałów - prace maszyn i urz dze Zaopatrzenie budowy w media. a) energia elektryczna Nie przewiduje si budowy tymczasowej linii elektrycznej napowietrznej do zasilania spawarek i zgrzewarek. Spawanie zakłada si spawarkami spalinowymi. Zasilanie zgrzewarek nast powa b dzie z agregatu. Skrzy owania z drogami. Projektowany gazoci g krzy uje si z istniej cymi drogami gminnymi asfaltowymi, wirowymi, drog wojewódzk oraz projektowan drog. Na powy szej sieci gazowej przy skrzy owaniu z powy szymi drogami projektuje si rury osłonowe PE80 SDR 11 ø 315 x 28,6 mm. Skrzy owania z gazoci giem wysokopr nym. Na trasie projektowanego gazoci gu redniego ci nienia PE 225 dla PPNT Strefa S1-3 wyst puje skrzy owanie z gazoci giem wysokiego ci nienia dn 100. Gazoci g redniego ci nienia projektuje si z rur PE 80 SDR x20.5 ł czonych za pomoc zgrzewania doczołowego. Projektowany przewód gazowy po obu stronach skrzy owania nale y oznakowa za pomoc słupków znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi. 18\n19 Przy skrzy owaniu projektowanego gazoci gu z gazoci giem wysokiego ci nienia dn 100 przyj to prowadzenie projektowanego gazoci gu pod gazem wysokiego ci nienia tak aby odległo pionowa mi dzy ciankami rur wynosiła min 0,25m. Roboty ziemne w obr bie gazoci gu wysokiego ci nienia nale y wykona r cznie pod nadzorem pracowników Wydziału Eksploatacji Sieci Gazowej OGP GAZ-SYSTEM sp.z oo oddz. w Tarnowie lub Terenow Jednostk Obsługi w Rzeszowie. MATERIAŁY DO BUDOWY SIECI GAZOWEJ. Sie gazow nale y wykona z: - rur polietylenowych z PE-HD typ 80 SDR11 o rednicach ø 180 x 16,4 mm, oraz o rednicach ø 225 x 20,5 mm - ł czonych przez zgrzewanie doczołowe. Zgrzewanie mo e by realizowane wył cznie za pomoc przeznaczonych do tego celu zgrzewarek posiadaj cych atest IGNiG w Krakowie i wa n kalibracj. INFORMACJE DODATKOWE. Przed przyst pieniem do robót nale y zgłosi ich rozpocz cie w Zakładzie Gazowniczym, którego pracownicy b d prowadzi odbiory robót zanikaj cych. Po wykonaniu gazoci gu sporz dzi inwentaryzacj geodezyjn powykonawcz, której dwa egzemplarze doł czy do dokumentów odbiorowych. Wszelkie roboty zwi zane z budow gazoci gu powinny by wykonane przez Dostawc Gazu na zlecenie Inwestora. Budow gazoci gu wykona zgodnie z obowi zuj cymi warunkami i normami. Projektowana inwestycja nie kwalifikuje si do przedsi wzi mog cych znacz co oddziaływa na rodowisko W strefie wpływu inwestycji na otoczenie nie znajduj si obiekty podlegaj ce ochronie konserwatorskiej lub zaliczane do dóbr kultury współczesnej Projektowana inwestycja zabezpiecza interes osób trzecich Opracował: techn. Mieczysław Bober 19\nTOM IV PROJEKTOWANA DROGA W-W4 /wg MPZP -1KDW/\nROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP UZBROJENIE TERENU PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 JASIONKA TOM IV PROJEKTOWANA DROGA W-W4 /wg MPZP -1KDW/\nROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP UZBROJENIE TERENU PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 JASIONKA PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ INWESTOR:\nZakład Usług Wod. Kan., C.O., Drogowo Mostowych i Ogólnobudowlanych Wiesław Ruszkowski 78-230 Karlino ul. Niepodległo ci 7\nZakład Usług Wod. Kan., C.O., Drogowo Mostowych i Ogólnobudowlanych Wiesław Ruszkowski 78-230 Karlino ul. Niepodległo ci 7 REGON 330438399, NIP 672-100-36-12, Nr konta: Bank Spółdzielczy o/białogard 12


Brazylia- Niemcy - Typy Bukmacherskie Forum\nPost autor: zdziwiony1 » 05-07-2014, 09:54\nAnaliza meczu Brazylia- Niemcy oraz najlepsze typy\nOstatnio zmieniony 07-07-2014, 08:12 przez zdziwiony1, łącznie zmieniany 6 razy.\nPost autor: tommy_krk » 05-07-2014, 10:52\nBrazylia dalej gra, ale gra osłabiona (brak Neymara to na pewno duże osłabienie bo w wielu meczach tylko on coś grał, a dodatkowo kapitan pauzuje). Dziwny był mecz z Kolumbią, szybko strzelony gol ze stałego fragmentu, Kolumbia przespała 60min meczu i dopiero przy drugim golu się obudzili. Zabrakło trochę czasu bo widać było, że przy stanie 2:1 Brazylii już bardzo ciężko się broniło. Niemcy bardzo dobry mecz z Francją, pozwolili na raptem parę groźniejszych akcji Francuzom, a tak to kontrolowali przebieg spotkania. Szkoda, że skończyło się 1:0 bo mieli okazje dobić przeciwników. Niemcy historyczny awans do półfinału bo to czwarty z rzędu (jako jedyna drużyna w historii tego dokonała) co świadczy tylko o tym jak bardzo są groźni na każdych MŚ. Po 12 latach przerwy czas znowu zagrać w finale\nPost autor: nero10 » 08-07-2014, 05:44\ntyp Awans Niemcy, kurs 1.86\nMecz półfinałowy największej piłkarskiej imprezy na świece. W tej fazie już nie będzie ryzyka i gry na farta. Tutaj liczy się żelazna taktyka i zgranie zespołu. Powiem szczerze, że jak dla mnie kursy na Niemców są niezwykle zawyżone. Za Brazylią przemawia tylko fakt iż są gospodarzami turnieju i sędziowie będą robić wszystko by ten mecz wygrali. gdyby pominąć ten fakt to jak popatrzymy na reprezentacje kanarków to widzimy przeciętny zespół. Formacja defensywna jest jeszcze w miarę dobra, jednak już atak kompletnie poniżej oczekiwań. Brazylia słynie z pięknej, finezyjnej i ofensywnej gry, jednak do tej reprezentacji nie pasuje żaden z tych przymiotników. Jak do tej pory grali topornie i ślizgali się z rundy do rundy. Dodać należy również, że zabraknie ich największej gwiazdy, motoru napędowego akcji ofensywnych Naymara. Był to jedyny piłkarz w tej reprezentacji, którego gra pasuje do szablonowego opisu reprezentacji Brazylii. Nie będę się rozpisywał o jego atutach, gdyż w tym meczu go nie będzie. Ja zwrócę uwagę na inną nieobecność, często pomijaną przez media a moim zdaniem jeszcze bardziej dotkliwszą, a mianowicie Thiago Silva. Jest to kapitan drużyny, gdy zespół grał słabo to on zagrzewał kolegów do walki. To prawdziwy kapitan, a do tego wspaniały defensor. gdyby nie on Brazylii już nie byłoby w grze. Nie dość, że strzelił gola Kolumbii to jeszcze zatrzymał parę groźnych ataków z których mogła paść bramka. Powiedzenie, że Dante może go zastąpić jest tutaj bezzasadne. Z całym szacunkiem, ale Dante nie jest piłkarzem tego formatu co Silva. Naprzeciw Brazylii staje dziś reprezentacja Niemiec. Silny, dobrze zorganizowany, zgrany i rządny sukcesu zespół. Posiada wszystkie cechy by zostać mistrzem globu. Moim skromnym zdaniem jest to najlepszy zespół świata. Prezentujący najrówniejszą formę. Niemcy jak to zazwyczaj bywa rozkręcają się z meczu na mecz. Kto oglądał ostatni ich pojedynek z równie mocną Francją ten widział jak potrafili zdominować bardzo dobry zespół jakim są bez wątpienia Trójkolorowi. Nie byli w tym meczu zagrożeni ani przez chwilę. Uważam, że Francja jest dużo mocniejsza od Brazylii i patrząc na wcześniejszy mecz Niemców stawiam ich w roli faworyta. Typ swój lekko podparłem grają jedynie na awans bo jak wiadomo w tej fazie rozgrywkowej dba się przede wszystkim o swoje czyste konto, co może skutkować remisem do 90 minuty, ale nawet jeśli dojdzie do rzutów karnych to faworyt jest tylko jeden - Niemcy. Brazylia wygrała w karnych z Chile, ale nie trafiła dwóch strzałów, Niemcy są w karnych jak do tej pory niepokonani i dziś gdyby doszło do rzutów karnych na pewno by się to nie zmieniło.\nPost autor: vanleny » 08-07-2014, 11:07\nBrazylia\t-\tNiemcy\nTyp: Awans Niemcy\nKurs: 1,90 :bet365-brak-polskiej-licencji!:\nNo i zostały już tylko 4 mecze do końca tych mistrzostw. Półfinały zapowiadają się mega ciekawie bo trudno wskazać faworyta. Brazylia ma dużo szczęścia oraz pomoc sędziów dzięki czemu doszła tak daleko. Dzisiaj zabraknie w składzie Neymara oraz Thiago Silvy co jest bardzo dużym osłabieniem. Atak opierał się na Neymarze, który strzelił 4 bramki, a obrona trzymała się kupy dzięki Silvie, który w meczu z Kolumbią strzelił pierwszą bramkę. U Niemiaszków nie widać żadnych osłabień. Mają bardzo mocny skład i na każdą pozycję jest dobry zmiennik. Myślę, że Niemcy dzięki swojej dyscyplinie mogą dzisiaj awansować do finału MŚ.\nOstatnio zmieniony 09-07-2014, 07:55 przez vanleny, łącznie zmieniany 1 raz.\nPost autor: Markosake » 08-07-2014, 13:14\nBrazylia-Niemcy Typ:BTSKurs:2.05 :comeon-brak-polskiej-licencji!:\nPołfinał mudnialu i mecz finalistów mundialu z roku 2002. Wtedy 12 lat temu górą byli Canarinhos pokonuąc Niemców 2:0 po dwóch golach Ronaldo. Teraz jednak dużo sie pozmieniało i moim zdaniem to bardziej Niemcy są faworytem tego spotkania a co za tym idzie finalista tych mistrzostw. Brazylia gra jednak u siebie co jest plusem a co za tym idzie ściany pomagają gospodarzom co widzieliśmy juz nieraz podczas tych mistzrostw. Miejmy nadzieje ze dzisiejszy sędzia będzie dobrze prowadził ten mecz.Patrząc na aspekt czysto sportowy, to Niemcy wyglądają lepiej. W dodatku Brazylia ma swoje problemy a mianowicie brak Neymara który ciągnął im gre niesamowicie. Willian który mial go zastapic tez doznał kontuzji i nie zagra . Ponadto za kartki pauzuje Thiago Silva. Niemcy są w lepszej sytuacji kadrowej napewno. Na tym turnieju poza meczem z Portugalią Niemcy nie zachwycają grą ale grają do bólu skutecznie co jest nawjazniejsze. Niemcy stoją teraz przed duzą szansa na ostateczny tryumf, maja doswiadczony zespol. Nie zależy im na pięknej grze ale na wygrywaniu i przechodzeniu dalej. Brazylia tez nie zachwyca, ale podobnie jak niemcy grają skutecznie. Dzis jednak bedzie bardzo trudno o awans do finału, bo Niemcy grają niezywkle wyrachowanie. Mimo tego ze to półfinał mysle ze padna min 2 gole. Brazylia mimo wszystko bramki strzela,chcociaż ze robią to stoperzy to narazie wystarcza. Brak Neymara to spora strata, zobaczymy co wykombinuje Scolari. Brazylia jest bardzo groźna ze stałych fragmentów gry i 3 osttanie gole wlasnie strzelili z roznych albo wolnych. Niemcy mają czasami słabsze momenty w obronie, jak w meczach z Algieria i Ghaną. Ale tez bramki strzelają, głównie robi to Muller wspomagany przez Schurle czy Matsa Humelsa który wyrasta na jednego z głownych bohaterów w reprezentacji Niemiec. Swietnie gra w obronie a w ataku juz ma 2 bramki. Brazylia też ma zreztą problemy w obronie tylko Meksykowi nie udło sie strzelic gola, teraz kiedy nie będzie Silvy o czyste konto będzie jeszcze trudniej.Zapowiada sie wiec interesujące spotkanie z sytuacjami i golami.\nPost autor: rytelson » 08-07-2014, 13:20\nPierwszy z półfinałów i co by dużo nie mówić, szlagier. Dlaczego to Niemcy zagrają w finale? po kolei, najpierw Brazylia. Gospodarze tego Mundialu w mojej opinii nie są w optymalnej formie. Inna sprawa, że swoje mecze wygrywają lub remisuję, 3 zwycięstwa, 2 remisy, ale ich forma nie jest zadawalająca. Kolejnymi ich osłabieniami będzie brak ich gwiazdy, czyli Neymara(złamane kręgi), a także filaru obrony, czyli Thiago Silvy(pauza za kartki). Są to spore osłabienia, kolejnym osłabieniem jest obecność na boisku Freda. Ten gość na tym turnieju jest w słabej formie. Strzelił gola, ale ze spalonego. Druga linia Brazylii jest mocna, ale nie ma kto kończyć akcji skoro brak Neymara. Niemcy też niby nie zostali ominięci przez kontuzje ale są to zawodnicy drugiego garnituru. Proporcja zwycięstw do remisów jest identyczna jak u Brazylii, ale rywale byli silniejsi, poza Algierią. Francja, Ghana, Portugalia, USA, to nie są słabe ekipy. Niemcy od 4 imprez z rzędu są w półfinale i celują w złoto, a Brazylia w takiej formie może im się więcej nie trafić.\nPost autor: gri22ly » 08-07-2014, 14:14\nWidać, że zdecydowanie większość za Niemcami:) ale ciężko się dziwić, logika przemawia za nimi. Zobaczymy czy słusznie.\nPost autor: Tarkki » 08-07-2014, 14:39\nMistrzostwa wkraczają w decydującą fazę, dlatego drużyny grają co raz bardziej ostrożnie i zachowawczo.\nNiemcy w ćwierćfinale po strzelonej bramce większą ilością zawodników bronili swojej bramki nielicznie atakowali bramkę przeciwnika.\nBrazylia po stracie dwóch podstawowych graczy także nie będzie szturmować bramki Niemców tak jak w ćwierćfinale.\nMyślę, że sporą szanse powodzenia ma typ obie drużyny strzelą poniżej 1,5\nTyp: Brazylia -1,5 i Niemcy -1,5\nPost autor: rytelson » 08-07-2014, 23:13\nPost autor: Markosake » 08-07-2014, 23:22\nPost autor: nero10 » 09-07-2014, 06:21\nnero10 pisze: 08.07.2014\nMarkosake pisze: Brazylia-Niemcy\nTo żeś się ucieszył w końcóweczce\nPost autor: Tarkki » 09-07-2014, 09:12\ncesc04 pisze: Brazylia - Niemcy


Kształcenie zintegrowane, klasa 3, Wesoła szkoła i przyjaciele, Ćwiczymy pisanie. Część 4, WSiP - jedynie 5,00 zł w matras.pl\nKształcenie zintegrowane, klasa 3, Wesoła szkoła i przyjaciele, Ćwiczymy pisanie. Część 4, WSiP\nZeszyty zawierają różnorodne ćwiczenia uzupełniające karty pracy. Zeszyt pozwala na indywidualizację nauczania, ponieważ wolne miejsca umożliwiają nauczycielowi zamieszczenie tam własnych ćwiczeń zgodnie z potrzebami konkretnego ucznia. Jednocześnie na końcu zeszytu znajduje się zestaw gotowych ćwiczeń przeznaczonych do rozwiązania na stronach z liniaturą. Ćwiczenia mogą być ... wykonywane na zajęciach lub w domu, samodzielnie bądź w grupie. Każdy zeszyt wyposażony jest w zestaw kolorowych nalepek wielokrotnego użytku. Czytaj dalej >> << Zwiń\nAutor: Ewa Malinowska, Beata Lewandowska


Film.org.pl – polska publicystyka filmowa, recenzje filmowe, rankingi filmowe > THE MORNING SHOW. #MeToo, media i wielkie gwiazdy\nWydaje się, że serial The Morning Show miał być lokomotywą platformy streamingowej Apple TV+, która od listopada pojawiła się w wielu krajach na całym świecie. Znane nazwiska, nośny temat, spora promocja – czy to wystarczyło do stworzenia angażującego widowiska?\nZawsze pojawiają się pewne wątpliwości, gdy media zaczynają same siebie oceniać. W przypadku The Morning Show sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana – oto potentat branży technologicznej, mocniej wchodzący na rynek mediów, komentuje wydarzenia, które kilkanaście miesięcy temu zatrzęsły całą amerykańską branżą rozrywkową. Otwarte pozostaje pytanie, na ile chodzi o oczyszczenie środowiska, a na ile o wypunktowanie rywali. W każdym razie na fali #MeToo poleciały głowy wpływowych mężczyzn nagminnie i bez skrupułów wykorzystujących seksualnie dziesiątki kobiet. Na jaw wyszły skandale, oszustwa, groźby, których ofiarą padały osoby znajdujące się niżej na drabinie zawodowej. Kino i telewizja doczekały się już komentarzy w tej sprawie – wystarczy wspomnieć ostatni sezon The Affair, Na cały głos lub nadchodzący film Gorący temat, niemniej jednak dwa pierwsze tytuły nie za bardzo przedarły się do świadomości masowego odbiorcy. Z tytułem Apple może być zgoła inaczej, wszak serial już doczekał się trzech nominacji do Złotych Globów.\nThe Morning Show to dziesięcioodcinkowa opowieść o popularnym porannym programie telewizyjnym o tym samym tytule, prowadzonym przez kilkanaście lat przez uwielbianą parę – Alex Levy (Jennifer Aniston) i Mitcha Kesslera (Steve Carell). Wydaje się, że to dziarskość i pewność siebie mężczyzny odpowiadają za niebywały sukces, dlatego też opinia publiczna doznaje szoku, gdy okazuje się, że jest on oskarżany o molestowanie podwładnej. Bohater od razu traci pracę, staje się persona non grata, zaś stacja telewizyjna staje przed nie lada dylematem, w jaki sposób załatać dziurę po utraconej gwieździe.\nTo właśnie wtedy, w całkowicie przypadkowych okolicznościach, na celowniku nowego szefa od spraw informacyjnych (Billy Crudup) pojawia się mało znana, waleczna i wiecznie szukająca prawdy dziennikarka Bradley Jackson (Reese Witherspoon). Kobieta w szybkim tempie trafia na stołek wcześniej zajmowany przez Kesslera i wraz z doświadczoną Levy ma prowadzić poranny program. Między bohaterkami wielokrotnie dochodzi do słownych utarczek, jako że każda z nich ma inny pogląd na to, w którą stronę, pod względem merytorycznym, powinna podążać audycja.\nSzalenie trudno postawić jednoznaczną ocenę serialowi Apple. Z jednej strony bawi naiwność, z jaką twórcy podchodzą do niektórych tematów. Że media gonią za sensacją, a prawda jest ważna tylko wtedy, jeżeli zapewni dodatkowe dochody? Że pracujący tam ludzie nie są rycerzami, wielbicielami etosu, tylko zwykłymi osobami mającymi również bardzo podstawowe potrzeby? Nie trzeba było wydawać na dwa sezony (drugi już w przygotowaniu) 300 milionów dolarów, żeby dojść do tak odkrywczych wniosków. Od strony sposobu przedstawienia zakulisowej pracy dziennikarskiej serial prezentuje się mizernie, nie wychodząc poza obiegowe opinie.\nNajwiększym problemem jest bowiem banalne rozpisanie konfliktów między bohaterami. Szef stacji liczy na pieniądze, zaś nowi w tej branży – szef działu medialnego i Bradley Jackson – na śmierć i życie walczą o prawdę. O ile jednak Crudup fantastycznie bawi się swoją rolą, szybko przechodzi od powagi do żartobliwości, momentami przypominając psychopatycznego Jokera po dobrej stronie mocy, o tyle postać Witherspoon jest idealistyczną harcerką w wielkim świecie. Żeby była jasność: to nie jest wina aktorki, ona nie mogła nic zrobić z tak prostacko napisanym charakterem, pozbawionym wątpliwości, chwil zawahania, a nawet jakichś „zwyczajnych” wad.\nZ drugiej strony scenarzyści The Morning Show znacznie lepiej poradzili sobie z zaprezentowaniem spraw związanych z kwestią molestowania w miejscu pracy. Wprawdzie winny znany jest (przynajmniej teoretycznie) od samego początku, niemniej jednak twórcy pozwalają powoli rozwijać się tematowi, przedstawiając go z różnych perspektyw. Naprawdę widać, że w ramach rozwijanej fabuły sami zastanawiają się nad tym, gdzie przebiega granica między nieszczęśliwym zauroczeniem, niezobowiązującym seksem a zakazanym przez prawo wykorzystywaniem. Każdy z tych wariantów jest solidnie zaprezentowany, pozwalając widzom dostrzec różnicę między nimi, by prawdziwie zrozumieć, gdzie tkwi sedno całej akcji #MeToo.\nJakościowe różnice między dwoma najważniejszymi wątkami nie wpływają jednak na ocenę gry aktorskiej. To już kwestia sposobu napisania postaci i zaangażowania ze strony zatrudnionych gwiazd. Carell jest sporym rozczarowaniem, Witherspoon nie radzi sobie z kłodami rzucanymi pod nogi przez twórców, za to Aniston wypada najlepiej spośród najbardziej znanej trójki. Czasami trudno dogonić motywacje granej przez nią bohaterki, ale jest to jak najbardziej uzasadnione przedstawianymi na ekranie wydarzeniami. W jej przypadku chaos jest tym, co powinna ukazać, i robi to znakomicie. Ale też nie ma co ukrywać – to Billy Crudup i Mark Duplass, wcielający się w postać wydawcy programu śniadaniowego, kradną każdą scenę. Zwłaszcza występ tego pierwszego jest fenomenalny, godny wszelkich nagród.\nPo spędzeniu 10 godzin z pierwszym sezonem The Morning Show nadal pozostaje niedosyt. Ten serial naprawdę da się lubić, z tym że sporo w nim bezpiecznych rozwiązań. Jest ładnie, ale nudno zrealizowany, brakuje w nim jakiegoś szaleństwa, zwłaszcza intelektualnego, by można było postawić go na półce obok najlepszych produkcji minionego 2019 roku. Z tego też względu Apple osiągnęło duży sukces, bo może wysoki poziom nie został osiągnięty, ale zdobyte trzy nominacje do Złotych Globów na pewno pomogą w skutecznym rozreklamowaniu tytułu.\nApple TV+ Billy Crudup Jennifer Aniston Mark Duplass recenzja serialu Reese Witherspoon Steve Carell


Katalog Plastyka na rok szkolny 2018/2019 - Nowa Szkoła\nDziałania plastyczne to nie tylko kartka papieru i kredki, ale również nieskończone możliwości tworzenia ze wszystkiego co nas otacza. Aktywność twórcza oprócz rozwoju zdolności manualnych, wzbogaca również osobowość dziecka. Pozwala kształtować jego dziecięcą kreatywność, wrażliwość artystyczną oraz wyobraźnię. Zaspokaja potrzebę aktywności, stanowi alternatywę dla świata wirtualnego, pozwala rozładować emocje.\nPrzygotowując naszą bogatą i niezwykle różnorodną ofertę materiałów plastycznych zawsze kierujemy się potrzebami dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli z pasją. Proponujemy wyjątkowe i innowacyjne zestawy produktów, które stanowią bazę do tworzenia niesamowitych prac. Posiadamy wysokiej jakości papiery ozdobne, przybory plastyczne oraz wiele kreatywnych artykułów, dzięki którym świat będzie jeszcze bardziej kolorowy.\nKatalog Plastyka 2018/2019:


“Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 – Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza\n“Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020\nNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to akcja, której celem jest rozpowszechnianie czytelnictwa i zachęcania do sięgania po książki.\nW naszej szkole zamierzamy podjąć działania opierające się na przedsięwzięciu adresowanym do uczniów z klas I – III i IV – VIII szkoły podstawowej. Naszym celem jest promocja książki i biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom oraz zwiększenie roli biblioteki szkolnej w kształceniu, wychowaniu i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, wyrabianie nawyku właściwego spędzania wolnego czasu, rozwijanie sprawności językowych, ale także budowanie poczucia własnej wartości.\nBiblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza uzyskał wsparcie finansowe na kwotę 12.000 zł. (wkład organu prowadzącego to 3.000 zł.) na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych razem to 15.000 zł.\nZaszczepienie czytelnictwa już w wieku wczesnoszkolnym i podtrzymywanie miłości do książek podczas całego pobytu uczniów w szkole, przyczyni się do wyrobienia nawyku czytania i wielu płynących z tego faktu korzyści w dorosłym życiu. Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza planuje podjąć szereg działań sprzyjających promowaniu i wspieraniu rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. By zainteresować dzieci literaturą planuje się zastąpienie starych, nudnych, zbyt poważnych, często nieaktualnych książek zalegających półki w bibliotece, nowościami wydawniczymi. Wzbogacić zasoby biblioteki, zarówno o lektury szkolne, jak i inne pozycje literatury współczesnej, popularno-naukowej itp., które odpowiadać będą aktualnym potrzebom i zainteresowaniom uczniów szkoły. W tym celu wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli przeprowadzone zostaną:\n1. ,,Ranking Bestsellerów”, który pozwoli stworzyć katalog najbardziej pożądanych pozycji czytelniczych w bibliotece SP. Ranking przeprowadzony zostanie w obu budynkach szkoły podstawowej. Powstała w ten sposób lista książek do szkolnej biblioteki zostanie skonsultowana z nauczycielami i rodzicami i ostatecznie zatwierdzona. Zakupione książki przyczynią się do polubienia czytania, rozwoju czytelnictwa, pozwolą uczniom na poszerzenie ich wiedzy przedmiotowej oraz stanowić będą istotny materiał źródłowy, który uzupełniać będzie program nauczania poszczególnych przedmiotów szkolnych (np. historia, język polski itp.). Ponadto w sposób znaczący przyczynią się do lepszego przygotowania dzieci i młodzieży do konkursów przedmiotowych organizowanych zarówno na szczeblu szkolnym, wojewódzkim, a nawet i ogólnopolskim. Zakupione zasoby wykorzystywane będą również przy organizacji różnego rodzaju akademii, przedstawień, wystaw promujących czytelnictwo;\n2. konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” dla uczniów klas 1-3. Najpierw dzieci najlepiej czytające zostaną wyłonione w swoich klasach, a potem reprezentanci klas zmierzą się w konkursie międzyklasowym. Laureaci otrzymają nagrody i zaprezentują swoje umiejętności na forum szkoły i w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.\n3. konkurs na najpiękniej prowadzony zeszyt lektur szkolnych – dla uczniów klas 1-3. Nagrodą dla laureatów będą książki.\n4. akcja „Moja ulubiona książka”, w której dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz goście szkoły opowiedzą o swojej ulubionej lekturze. Wywiad będzie prezentowany na stronie internetowej szkoły raz na dwa tygodnie;\n5. akcja „Album Przeczytanych Książek”, książek, które uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej przeczytają wspólnie w klasie podczas zajęć świetlicowych, lekcji zastępczych czy dużych przerw. Album ma składać się z wykonanych przez uczniów recenzji, ilustracji, opisów bohaterów itp. na kartach formatu A4, dowolną techniką, która umożliwi spięcie stronic w jedną szkolną księgę. W czerwcu, podczas Dni Sztuki, komisja konkursowa, w skład której wejdzie, oprócz organizatorów, (nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcami klas 4-8 oraz wychowawcami świetlicy), bibliotekarz zaprzyjaźnionej biblioteki publicznej, oceni album. Klasa, która przeczyta najwięcej książek w ciągu tego roku spędzi dzień w gospodarstwie agroturystycznym z atrakcjami integracyjnymi.\nOprócz wyżej wymienionych przedsięwzięć biblioteka szkolna promuje na co dzień czytelnictwo, prowadząc lekcje biblioteczne o tematyce dostosowanej do grupy wiekowej uczniów:\n„Od pomysłu do czytelnika”- przedstawiająca proces powstawania książki,\nŹródła informacji, Budowa książki popularnonaukowej- pokazujące sposoby korzystania z różnych źródeł informacji w połączeniu z ich praktycznym wyszukiwaniem,\nHistoria książki, Historia pisma- bogato ilustrowane lekcje opowiadające dzieje pisma i książki (dla wszystkich klas);\nOdbywają się okazjonalne wystawy i konkursy, np. w Dniu Języka Polskiego, świąt religijnych i państwowych czy też rocznic.\nProwadzone jest Szkolne Koło Biblioteczne, Kącik Nowości, który prezentuje wybrane tytuły literatury współczesnej.\nZimą, podczas długich 20-minutowych przerw międzylekcyjnych prowadzona będzie akcja ,,Przerwa z książką” – czytanie wybranej książki w odcinkach.\nPrzy realizacji projektu biblioteka planuje kontynuować współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną we Włocławku oraz jej filią nr 11 położoną w pobliżu szkoły poprzez współorganizację konkursu Mistrz Pięknego Czytania, ponadto udział w konkursach i imprezach organizowanych przez bibliotekę miejską, a także spotkaniach autorskich i promocjach książek wg kalendarza MBP im. Z. Arentowicza.\nWe współpracy z MBP sporządzony zostanie wykaz książek, po które najchętniej sięgają uczniowie szkoły podstawowej.\nDoposażenie biblioteki w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej.


Lubię...: W angielskim stylu (?)\nW angielskim stylu (?)\nPo wielu komentarzach, jakie zostawiacie pod moimi postami pozostaje mi wierzyć, że jeszcze moje pisanki nie znudziły się wam. Bardzo dziękuję :)\nTrochę pisanek w tym roku popełniłam, pokazuję więc kolejne - w angielskim stylu .\nW angielskim, bo:\n...wyglądają, jak wyszyte białym haftem, angielskim z elementami richelieu\n...lub jak angielska porcelana, w prześlicznym pudrowym różu (ten komplet zostawiłam dla siebie)\nPozdrawiam serdecznie i obiecuję, że lakierują się już ostatnie w tym roku pisanki :)\nAutor: gocha o 21:02\nJasmin 31 marca 2012 21:43\nGosia wszystkie są tak piękne że zapierają dech w piersi, bardzo kunsztowne dziurki, reliefy i te róże. Możesz być z nich dumna.Buziaki\nMaria i Ola 31 marca 2012 21:47\nMisterna praca, są zachwycające.\nDanusia 31 marca 2012 21:47\nŚliczne jajca i jak misternie wykonane.\nchmurka 31 marca 2012 21:47\nTe dziurawione kojarzą mi się z haftem kaszubskim i choć ten jest kolorowy, a twoje nie\na tak w ogóle to wszystkie oczywiście piękne :))))\n-mamon- 31 marca 2012 21:58\nWszystkie są bardzo ładne i takie wypracowane, pozdrawiam\nPenelopa 31 marca 2012 22:04\nAleż one piękne. Delikatne, wysmakowane, przemyślane. Takie właśnie lubię najbardziej.\nPozdrawiam Cię Gosiu serdecznie.\n*gooocha* 31 marca 2012 22:10\nBrad 31 marca 2012 22:20\nTwoje jaja są bardzo piękne. Jesteś bardzo utalentowana!\nzdzisia10 31 marca 2012 22:24\nOne są cudowne!A już te wyglądające jak porcelana,no po prostu nie mam słów.Pozdrawiam.\nABily 31 marca 2012 23:12\ncudne i takie delikatne:)\nSmak czasu 31 marca 2012 23:22\nTe z wzorami z angielskiego haftu podobają mi się bardziej nawet od tych z wzorami z haftu richelieu. Delikatne i eleganckie! Tak jak i ja lubię. Pozdrawiam i Wesołych Świąt!\nTrilli 1 kwietnia 2012 06:11\njagoda 1 kwietnia 2012 08:52\nNo piękne, zachwycające, a talerz w róże też zrobiłaś sama jest cudny.\nkajka 1 kwietnia 2012 09:13\na ja durna tylko jedną taką serwetkę kupiłam! ;-) Cudnie to wykonałaś!\nAnna 1 kwietnia 2012 09:21\nZachwycające! Nie mogę się napatrzeć.\nGAJA 1 kwietnia 2012 10:14\nDech mi zaparło... Jak TO się ma do mojego kamiennego jaja?\nAgata 1 kwietnia 2012 11:12\nprzepiękne, prawdziwa uczta dla oczu.\nI z ogromną przyjemnością obejrzę więcej :)\nAgnieszka 1 kwietnia 2012 11:44\nWspaniałe!!! Dziś pierwszy raz trafiłam na tego bloga i oniemiałam z zachwytu! Od razu dopisuję się do obserwatorów.\njaga 1 kwietnia 2012 12:26\nPiękne,delikatne prawdziwie angielskie\nChranna 1 kwietnia 2012 13:14\nGosiu, postawiłam te wykonane dla mnie na wysokości oczu. Pieszczę je co dzień swoim wzrokiem i uśmiecham się z radości, bo marzyłam o nich od roku :)\nCiągle myślę, jak je wyeksponować podczas Świąt... i wyobrażam sobie zachwyt mojej Przyjaciółki, z którą zamierzam się podzielić tymi cudami :)\nfredka 1 kwietnia 2012 15:00\nGosiu , piękne są Twoje pisanki , delikatne jak krucha porcelana i jeszcze ten talerzyk ... ach cudeńko.\nJ. 1 kwietnia 2012 15:21\nHaft i Patchwork 1 kwietnia 2012 17:02\nCudowne, chciałabym zobaczyć chociaż jedną taką pisankę:)\nMałgoś 13 1 kwietnia 2012 17:16\nCudowne jajeczka. Szczególnie urzekły mnie ażurowe. Rewelacja.\nMaja71 1 kwietnia 2012 18:34\nGosia,u Ciebie znowu prawdziwa uczta dla oczu! Wszystko cudne,a talerz i "pudrowe" pisanki z różami po prostu przepiękne! Bardzo,bardzo mi się podobają! Pozdrawiam Cię serdecznie\nbozenas 1 kwietnia 2012 18:42\nWszystkie piękne,miała bym trudności z wybraniem:))do tego talerze i haftowany obrus:)))bajka:)))po prostu cudnie:))))pozdrawiam cieplutko:)))\nkasica53 1 kwietnia 2012 19:46\nNormalnie muszę, no muszę i już ! nauczyć się robienia takich pięknych ażurowych pisanek - są cudowne! :)\ngocha 1 kwietnia 2012 20:40\nBardzo wam dziewczyny dziękuję. W tym roku dużo radości sprawiło mi ozdabianie wydmuszek, między innymi dzięki wam, bo tyle serdecznych słów od was "usłyszałam" :)\nANA 2 kwietnia 2012 13:40\nAnna z Decoupage Garden 2 kwietnia 2012 15:13\nNo....zatkało mnie! Twoje pisanki to kwintesencja elegancji, delikatności i piękna!!! Podziwiam misterne wykonanie...już dawno nic nie wywołało we mnie takiego zachwytu :)\nZdolność-tworzenia 2 kwietnia 2012 22:40\n...wcale się nie dziwię. Eleganckie i szykowne, a do tego skromne. O to kwintesencja dobrego stylu.\nPozdrawiam Elwira 3 kwietnia 2012 15:39\nMyślę, że Twoich pisanek nigdy nie za dużo. Delikatne, przemyślane i wysmakowane a z talerzami wyglądają pięknie!!\nZMIERZCH LUNY 3 kwietnia 2012 16:28\nChyba nie ma takich słów ,które by oddały mój zachwyt nad Twoimi pisankami, te w ,,haft angielski'' podbiły moje serce, czy masz moze namiary na jakis kursik jak zrobic te jajka?\nbastamb 3 kwietnia 2012 19:56\nChranna 4 kwietnia 2012 20:47\nGosiu, mam już stosowny półmisek ceramiczny do wyeksponowania Jajeczek od Ciebie. Już przygotowałam ekspozycję. A na przyszły rok, jeśli tylko zechcesz, to poproszę o takie fiołkowe i różane z ażurkiem oraz takie, w pudrowym różu ze wstążeczką, jak zostawiłaś sobie... Oczywiście, jeśli się zgodzisz. Są po prostu przecudne! Zresztą łowickie też, ale podobne już mam :)\nŻyczę radosnych Świąt w zdrowiu i wśród Najbliższych :)\nAnonimowy 5 kwietnia 2012 22:32\nWszystkie pisanki- prawdziwe arcydzieła.Gratuluję.\nLipa 7 kwietnia 2012 18:21\nJajeczka świetne ,składam Ci najserdeczniejsze życzenia świąteczne\nbligu 15 kwietnia 2012 19:24\nTe rozbielone kolory, te ażury... Nie wiem, które podobają mi się bardziej... Są przepiękne!\nKatarzyna Janeczko 11 marca 2017 08:58\nCieszę się że trafiłam na Twój blog bo robisz cuda, wszystko takie dopracowane w szczegółach. Piękne prace.


Ocena punktowa pieczywa czyli jak to jest pieczone\nW ramach zajęć kursanci zapoznają się z technologią produkcji pieczywa. Przeprowadzą ocenę punktową składającą się z oceny sensorycznej i fizykochemicznej pieczywa mieszanego. Czyli co tak na prawdę zjadamy na co dzień? Jak jest różnica miedzy pieczywem na zakwasie, tym z piekarni i tym z supermarketu? Podchodzimy do pieczywa naukowo i organoleptycznie 🙂\nMiejsce wydarzenia: ul. Racławicka 17, Wydział Mechaniczny PK, sala 109 BC


24/04 - Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim\nNa warsztatach stworzymy 3 naturalne kosmetyki:\n- solno-kwiatowy deser do kąpieli\n- nawilżającą maseczkę do twarzy\nPodczas spotkania dowiesz się jakie właściwości mają poszczególne składniki, jak je stosować i łączyć, aby otrzymać pielęgnujące kosmetyki oraz jak prawidłowo dbać o skórę wiosną, aby była jędrna i pełna blasku.\nWarsztaty poprowadzi Monika Laskowska z Eko - warsztaty Wielki Kufer, która od 8 lat z prawdziwą pasją pokazuje jak tworzyć naturalne kosmetyki, świece i chemię domową. Przekazuje wiedzę kobietom, które tak jak ona kochają to, co naturalne i nieprzetworzone.\nŻeby ułatwić Wam uczestnictwo w warsztatach przygotowaliśmy zestaw do zrobienia kosmetyków!\nZestaw zawiera wszystkie składniki niezbędne do przygotowanie 3 kosmetyków – peelingu, maski oraz deseru do kąpieli. Wszystko zapakowane w pudełeczko i dostarczone kurierem na wskazany przy zakupie zestawu adres.\nCena zestawu: 30 zł ZESTAW ZAMÓWISZ TUTAJ ---- >\nZamówienia na zestawy przyjmujemy do 16 kwietnia.\nWysyłka zestawów od 19 kwietnia.\nEmisja warsztatów na naszym Facebooku i Instagramie - godzinie 16:00 (film z warsztatami online jest darmowy i będzie dostępny cały czas, więc robienie kosmetyków możecie odłożyć na dowolną godzinę).


Regulamin punktu zbiórki odpadów - w jakiej może być formie?\nWojewoda unieważnił uchwałę Rady Gminy Barciany w sprawie regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Stwierdził, że rada gminy na podstawie delegacji ustawowej z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może podjąć wyłącznie jedną uchwałę, która będzie kompleksowo regulowała szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, w tym sposób świadczenia usług przez PSZOK. Nie jest dopuszczalne podjęcie dwóch lub większej liczby uchwał na tej samej podstawie prawnej. Rada gminy wszystkie przekazane jej przez ustawodawcę kwestie, w sposób kompletny,musi uregulować w jednej uchwale.\nTaką uchwałę regulującą sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Rada Gminy Barciany podjęła już w dniu 27 października 2016 r.\nRegulamin PSZOK nie powinien więc być uchwalony w formie odrębnej uchwały, ale jako nowelizacja obowiązującej już uchwały z 2016 roku.\nCzytaj też: RIO: przy opłacie śmieciowej zgoda na przetwarzanie danych niepotrzebna\nDowód osobisty nie jest potrzebny\nWojewoda zakwestionował też niektóre postanowienia regulaminu. M.in. zapis, że osoby dostarczające odpady komunalne muszą posiadać ze sobą dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość oraz adres zamieszkania.\nOrgan nadzoru wytknął, że żadne przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie przewidują możliwości pozyskiwania przez organy gminy czy też punkty selektywnej zbiórki odpadów, dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania na terenie gminy. Ponadto w regulaminie nie wskazano, nawet pomocniczo, jakie dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania na terenie gminy, rada gminy miała na myśli nakładając taki obowiązek na korzystającego z usług PSZOK.\nPrzepis nie zna świąt\nZa wadliwą wojewoda uznał też regulację gdzie rada gminy postanowiła, iż Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Barcianach czynny jest codziennie za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy - od poniedziałku do piątku w godzinach 700- 15.\nOrgan nadzoru wskazał, że ustawodawca dnie wolne od pracy zakreślił ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Przepisy tej ustawy nie rozróżniają pojęć święta i dni ustawowo wolnych od pracy. Wszystkie wymienione w jej art. 1 dni, zostały przyporządkowane jednej kategorii – dni wolnych od pracy. Tym samym, zawierając w cytowanym przepisie regulaminu sformułowania „ za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy” rada dokonała niedopuszczalnej modyfikacji przepisu prawa powszechnie obowiązującego.\nZobacz też komentarz praktyczny: Obowiązki gmin w zakresie nowego systemu segregacji odpadów\nNie może decydować nos pracownika\nW regulaminie postanowiono też. że pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z regulaminem lub mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. Wojewoda wytknął, że sformułowania zawarte w tym przepisie są nieostre, nie zawierają precyzyjnych kryteriów i pozwalają na zbyt duży luz interpretacyjny pracownikowi PSZOK. Ten, może zaś odmówić przyjęcia odpadów komunalnych, które w krótkim czasie, w wyniku naturalnych procesów, wytwarzają związki chemiczne szkodliwe dla ludzi, np. odpady zielone.\nZa niedopuszczalne organ nadzoru uznał też wprowadzone do regulaminu przepisy określające w sposób wiążący odpowiedzialność za rzeczy pozostawione na terenie PSZOK. Rada nie miała do tego upoważnienia, nadto materia ta jest objęta przepisami kodeksu cywilnego.\nRozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego z 10 października 2018 nr PN.4131.352.2018


Kask SCORPION EXO-490 Solid White BIKER-ZONE\n» Kask SCORPION EXO-490 Solid White\nKask SCORPION EXO-490 Solid White\nKask EXO-490 to nie tylko stylowy wygląd ale również wiele zaawansowanych funkcji dostępnych w bardzo przystępnej cenie. Skorupa kasku wykonana została z policarbonu i pokryta została warstwą odporną na zarysowania. Przed rażącym słońcem chroni nas system SpeedView®, czyli wbudowana, wysuwana blenda z filtrem UV. Wnętrze zostało wyłożone miękką pianką Kwikwick®, która skutecznie pochłania wilgoć.\nprzeciwsłoneczna blenda z filtrem UV\nsystem speed shift - pozwala na łatwy i szybki demontaż szyby


Lubnauer tłumaczy głosowanie posłów Nowoczesnej ws. aborcji. - Polityka - Newsweek.pl\nNie opadają emocje po sejmowym głosowaniu nad projektami dotyczącymi prawa aborcyjnego. Platforma Obywatelska i Nowoczesna wciąż znajdują się pod ostrzałem i nic nie wskazuje na to, żeby miały pomysł, jak wyjść z niezwykle trudnej dla siebie sytuacji. Drugą ze wspomnianych partii podczas wywiadu w Radiu ZET pogrążyła własna przewodnicząca.\nSzefowa partii Katarzyna Lubnauer stawiła się w programie „Gość Radia ZET”, żeby przed Konradem Piaseckim wytłumaczyć się z chaosu, który od kilkudziesięciu godzin panuje w jej ugrupowaniu. Powiedzieć, że nie wyszła z tego zadania z tarczą, to nic nie powiedzieć.\n– Ja przypomnę, że my jesteśmy ugrupowaniem, które jest nowe i bardzo wielu naszych posłów, nie mając doświadczeń wcześniej w polityce, nie zdaje sobie bardzo często sprawy, że nie głosują za danym projektem tylko, tak jak tutaj, głosują za skierowaniem do komisji – tymi słowami szefowa Nowoczesnej tłumaczyła, jak to możliwe, że blisko 40 proc. jej klubu nie zagłosowało nad losem obywatelskiego projektu „Ratujmy Kobiety 2017”, który zakładał liberalizację obowiązującego prawa aborcyjnego.\nLubnauer: My jesteśmy ugrupowaniem nowym i bardzo wielu posłów, nie mając doświadczeń w polityce, nie zdają sobie sprawy, że nie głosują za danym projektem, tylko za skierowaniem go do komisji @RadioZET_NEWS— Gość_RadiaZET (@Gosc_RadiaZET) 12 stycznia 2018\nWypowiedź lotem błyskawicy obiegła media społecznościowe i – trzymając się pogodowej terminologii – ściągnęła gromy na głowę autorki tych słów. „Wreszcie wiarygodne tłumaczenie Nowoczesnej. Mówią, żeby ich zrozumieć, bo w ich gronie jest wielu debili i przepraszają. Ja to szanuję” – stwierdził na Twitterze słynący z bezkompromisowych wpisów dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski. „Ała” – dodał tylko Michał Wróblewski z działu politycznego „Faktu”, cytując wypowiedź szefowej Nowoczesnej.\nWreszcie wiarygodne tłumaczenie Nowoczesnej. Mówią, żeby ich zrozumieć, bo w ich gronie jest wielu debili i przepraszają. Ja to szanuję.— Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) 12 stycznia 2018\nKatarzyna Lubnauer w Radiu Zet: "Jesteśmy ugrupowaniem nowym i bardzo wielu posłów, nie mając doświadczeń w polityce, nie zdaje sobie sprawy, że nie głosują za danym projektem, tylko za skierowaniem go do komisji"\nAła.— Michał Wróblewski (@wroblewski_m) 12 stycznia 2018\n„Władze Nowoczesnej sugerują 3 posłom wyciągnięcie karty, zamiast głosowanie przeciw #RatujmyKobiety. Kiedy kartę wyciągnęła 1/3 klubu, to przewodnicząca tłumaczy, że nie wiedzieli, o co chodziło w głosowaniu. Lubnauer najpierw zrobiła z głupków wyborców, a teraz swoich posłów” – ocenił z kolei Tomasz Michalski z Business Insider Polska i Onetu.\nWładze Nowoczesnej sugerują 3 posłom wyciągnięcie karty, zamiast głosowanie przeciw #RatujmyKobiety\nKiedy kartę wyciągnęła 1/3 klubu, to przewodnicząca tłumaczy, że nie wiedzieli, o co chodziło w głosowaniu.\nLubnauer najpierw zrobiła z głupków wyborców, a teraz swoich posłów.— Tomasz Michalski (@chalski_m) 12 stycznia 2018\nPodobne oceny przebijały się również w komentarzach internautów, którzy w równym stopniu byli zaszokowani, jak i zniesmaczeni tego rodzaju usprawiedliwieniami. „Martwię się o N. Tak nie można”, „Lubnauer wjechała na Rubikoniu” czy „W świetle dzisiejszych wypowiedzi powstaje pytanie, czy rzeczywiście Lubnauer jest lepsza od Petru” – to oceny pierwsze z brzegu.\nRedaktor Piasecki nie ustępował i po słowach o braku doświadczenia posłów Nowoczesnej kontynuował temat, domagając się jasnej odpowiedzi, dlaczego ani szefowa partii, ani szefowa klubu nie kontrolują swojej formacji. Lubnauer przyznała, że podczas posiedzenia klubu kilkoro posłów zapowiedziało, że nie zagłosuje za projektem liberalizującym prawo aborcyjne.\nRyszard Petru walczy o polityczne życie. I wcale nie jest pewne, czy wygra\nProjekt „Ratujmy kobiety 2017" w Sejmie\n– Było takie pytanie, było takie pytanie na klubie, tylko okazało się, że mniej osób podniosło rękę niż ostatecznie wyjęło karty – powiedziała przewodnicząca. I dodała: – Spytaliśmy większość osób, chcieliśmy rzeczywiście przekonywaliśmy ludzi żeby zagłosowali, uważaliśmy, że to jest ważne, natomiast nie spodziewaliśmy się, że w ostatecznym rozrachunku więcej osób zdecyduje się na niegłosowanie niż myśleliśmy na początku.\nLubnauer: Przekonywaliśmy ludzi, by zagłosowali, przekonywaliśmy, że to ważne. Nie spodziewaliśmy się, że w ostatecznym rozrachunku więcej osób zdecyduje się, by nie zagłosować, niż myśleliśmy na początku @RadioZET_NEWS— Gość_RadiaZET (@Gosc_RadiaZET) 12 stycznia 2018\nJej zdaniem remedium na tego typu problemy będzie powołanie rzecznika dyscypliny partyjnej, który ma pilnować, żeby sytuacja z 10 stycznia już nigdy się nie powtórzyła. Lubnauer zaprzeczyła jednak, że doszło do kompromitacji opozycji, jej zdaniem to tylko i aż „błąd polityczny”. – Wszystkie młode ugrupowania tak mają, wszystkie młode ugrupowania w Sejmie, szczególnie w okresie opozycji – wyjaśniła. – Rządzenie konsoliduje, bycie w opozycji powoduje pewne erozje.\nJakby jednak tego było mało, szefowa Nowoczesnej część winy za taki, a nie inny obrót sprawy podczas głosowania próbowała przypisać... kształtowi projektu „Ratujmy Kobiety 2017”, który nazwała „dość skrajnym”. – Oprócz tego, że rzeczywiście przewiduje dopuszczalność terminacji ciąży do 12. tygodnia dla kobiet, jak to się modnie mówi z powodów społecznych, to również przewiduje zapis, który jest dla bardzo wielu osób nie do przyjęcia, czyli fakt, że dziewczyna po ukończeniu 15. roku życia może dokonać aborcji bez zgody i wiedzy rodziców, co rzeczywiście chociażby dlatego, że część posłów jest rodzicami, to jest dla nich zapis bardzo kontrowersyjny – precyzowała.\nLubnauer: #RatujmyKobiety to projekt dość skrajny. Przewiduje zapis, który jest dla wielu osób nie do przyjęcia – dziewczyna po ukończeniu 15 lat może dokonać aborcji bez zgody i wiedzy rodziców. Część posłów jest rodzicami i to dla nich zapis bardzo kontrowersyjny— Gość_RadiaZET (@Gosc_RadiaZET) 12 stycznia 2018\nUzasadniając to stanowisko stwierdziła również, że liberalizacja aborcji nie jest częścią programu Nowoczesnej. – Nasze wspólne poglądy nie miały liberalizacji aborcji w programie – przyznała. Na ripostę redaktora Piaseckiego, który przypomniał przygotowany w październiku ubiegłego roku przez polityków Nowoczesnej projekt liberalizujący prawo aborcyjne przekonującej odpowiedzi już jednak nie znalazła.\n„Kompromitacja na całej linii”. Zobacz, co o postawie opozycji ws projektów dotyczących aborcji mówiła posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus:\nJoanna Scheuring-Wielgus o głosowaniu ws. aborcji: kompromitacja na całej linii\nKatarzyna Lubnaueraborcjanowoczesnapolitykaratujmy kobiety


KAMERA PTZ I rejestrator - sterowanie - elektroda.pl\nkonek11 20 Gru 2013 18:14 4608 8\n#1 20 Gru 2013 18:14\nmam problem ponieważ pierwszy raz montowałem kamerkę PTZ\nmodel SAMSUNG SPC-3430H.\nSprawa wygląda tak chcę ją podłączyć pod rejestrator SAMUSNG SRD-470 D który ma wejście na złącze RS232 natomiast kamera sterowana jest za pomocą RS485, czy jest możliwość podłączenia jej pod ten sprzęt?\nczy stosując konwerter PTZ\nkamerka będzie dała możliwość sterowania nią za pomocą aplikacji/rejestratora?\n#2 20 Gru 2013 22:02\nPomocny post #2 20 Gru 2013 22:02\n#3 20 Gru 2013 22:19\nInstrukcja obsługi - strona 18.\n#4 21 Gru 2013 13:45\ndzięki, jeżeli w kamerze jest Txd + i Txd - oraz Rxd + i Rxd - to podłączam w rejestratorze + do plusa - do minusa? bo tam są tylko dwa wejścia?\npo podłączeniu tak jak napisałem wyżej nie działa mi sterowanie świeci się ciągle menu konfiguracyjne kamery i nie mogę nic więcej zrobić\nps. kabel do sterownia ptz to skrętka UTP gdzie\nTxd + = pomarańcz\nTdx - = biało-pomarańczowy\nRxd+ = niebieski\nRxd - = biało niebieski\n#5 21 Gru 2013 15:02\n#6 22 Gru 2013 14:58\nsprawdzę i dam znać, jeżeli chodzi o podłączenie samego kabla do rs 485 to dobrze mam to podłączone? jak trzeba to zrobić?\n#7 22 Gru 2013 17:46\nPomocny post #7 22 Gru 2013 17:46\nCo do podłączenia kabli to nie bardzo dobrze. Kamera ma możliwość obsługi w trybie full duplex(dlatego ma cztery styki RS-485), rejestrator half duplex(dlatego ma dwa styki RS-485).\nW kamerze odłącz kable od Txd+ oraz Txd-, zostaw podłączone Rxd+ oraz Rxd- (czyli para niebieski, niebiesko-biały). Teraz na drugim końcu kabla podłącz niebieski do styku "RS-485+" a niebiesko-biały do styku "RS-485-".\nZnajdź na płytce kamery dip switch SW602 i ustaw oba na "ON".\nTeraz na płytce kamery znajdź dip switch SW603 i ustaw piny na:\nTeraz w ustawieniach rejestratora ustaw adres kamery dla tego kanału na 0, baud rate na 9600 i protokół na Samsung.\n#8 10 Sty 2014 19:29\nwszystko działa jak należy dzięki kolego wielkie\n#9 31 Sty 2014 09:50\nWitam mam kolejne pytanie odnośnie tej kamery i tego rejestratora.\nNa obiekcie posiadam jeszcze system DIVA do którego są podłączone kamery IP podczas wyszukiwania kamer DIVA znalazła mi kamerkę SAMSUNG na adresie IP 192.168.1.200 ( to adres rejestratora) niestety nie ma obrazu. Nie wiem czy jest w ogóle taka możliwość aby pobrać obraz z jednej kamery analogowej która jest wpięta do rejestratora sieciowego? Jaki jest jej ewentualny port? Gdzie go szukać? Gdy łączę się po porcie 80 pobieram obraz z 4 kamer jednak jest możliwość streamingu jednej z nich.\nPodobne tematy KAMERA PTZ I rejestrator - sterowanie\nWitam, mam problem z podłączeniem kamery LC-815i do rejestratora DR083, chodzi o funkcje obrotowe, dostałem instrukcję od rejestratora w której PINy 8... (7)\nWitam Podłączyłem kamerę PTZ. Działa sterowanie przez klawiaturę oraz z poziomu rejestratora, ale nie działa z poziomu aplikacji mobilnej. Jakiś sy... (5)\nWitam Jestem początkującym instalatorem monitoringu, mój problem polega na tym, że jeśli robię podgląd monitoringu z zewnątrz nie da się sterować dwi... (6)