Резолюции, цели, приоритети | The Man On The Silver Mountain\n← Седмичен блог дайджест – 38\nЛетящ старт в Интернет маркетинга →\nПубликувано на понеделник, 28 март, 2011 от Майк Рам\nПовечето хора дават своите обещания (резолюции) в началото на новата година, но аз като виден прокрастеник (отлагач), реших, че точно в началото на пролетта е най-доброто време. (Добре, че успях да напиша този пост преди първи април, че никой нямаше да ми повярва 🙂 )\nКакъв е смисълът от това? Ами, преди всичко е личен. Написаното решение, още повече, когато е дадено пред свидетели, става обещание, което трудно можеш да не изпълниш. Факт е, че над 85% от хората не изпълняват онова, което са си обещали по Нова година. Затова аз ще обещая малко, за да имам по-големи шансове да го постигна.\nМайка ми искаше да ме види успял човек, но повече се страхуваше, че няма да постигна нищо значимо и ми внуши голяма част от тези си страхове. През целия си живот се опитвах да й покажа, че няма да се проваля, че вървя напред и че това, което постигам всеки ден, никак не е малко. Проблемът беше, че нито тя, нито аз можехме да дефинираме и да измерим успеха. Днес, три години след смъртта й, това вече няма значение за мен. За мен успехът не е онова, което другите ще ми признаят, не е нещо, с което се състезавам с тях. Той е моето лично усещане, че съм водил смислен живот. И независимо, че може и да съм изпуснал правилния момент да започна да мисля и да работя в тази посока, който е бил преди 10 години (примерно), няма да изпусна втория точен момент, който е сега. (Това го научих от семинара на Браян Трейси за психологията на успеха.)\nЗатова реших да започна нов живот, при това не революционно – с драстични промени, – а с малки, но уверени стъпки, така че след време като погледна назад, да видя съществен резултат. (Така кротко и полека преди 4 месеца просто спрях да пуша.)\nМоята резолюция, всъщност е една – да започна да записвам целите си, да приоритизирам задачите си, да си съставям планове и да ги следвам. Мързелът е велика сила, но тя може да бъде както източник на нови идеи, така и инерцията, която ни държи на едно място. Е, аз реших да започна да се боря с моя мързел и се надявам да стана по-добър, по-продуктивен и по-стойностен човек от преди.\nЗа да успея да управлявам целите и плановете си, реших, че ще са ми нужни и принципи, въз основа на които да мога да приоритизирам задачите, които възникват в ежедневието. Мислих, мислих и реших, че на първо време ще ми стигнат само два.\nПърви принцип: да бъда полезен. Ще кажете: ама това е толкова естествено! Ами не е. Много хора, включително и аз, се занимават с неща, които някой им е възложил или в по-добрия случай, които просто ги кефят, но съвсем не е задължително да са полезни за другите. Е, аз реших, че поне за една година, преди реша дали да се захващам с дадена работа или конкретна задача, ще си поставям въпроса дали и доколко тя е полезна за другите. Ще се старая по-висок приоритет в моите планове да имат онези дейности, който носят най-много полза за най-много хора. Разбира се, няма да спра да върша неща просто защото ми е приятно, но ще се старая много по-усилено да бъда полезен.\nВтори принцип: да си искам възнаграждението. Или с други думи – да работя повече за пари. Ако си мислите, че това е продиктувано от алчност и противоречи на първия принцип – не е така. Моят труд, моят опит и моите знания струват пари и колкото съм по-полезен, толкова по-сериозни основания ще имам да искам ползата, която съм допринесъл, да бъде възнаградена. Досега съм правел много неща безплатно и ще продължавам да го правя. Но за съжаление, от възгласи „Браво!“ и „Само така!“ хладилникът ми не се пълни, а заемите и кредитите, с които съм натоварил семейния бюджет, непрекъснато се увеличават.\nДълго време хората от моето поколение бяхме възпитавани, че парите са мръсно нещо и е срамно да искаш пари за труда си. Това внушение сериозно е повлияло на моя начин на работа и отношенията ми с хората и все още изпитвам някакво неудобство да искам (достатъчно) пари за онова, което върша. Сега съм решил, че това трябва да се промени. Хлебарят може и да ми е приятел, но аз си плащам за всеки закупен хляб. Защо тогава моите услуги и моят труд да бъдат безплатни? Е, приятелите ми знаят, че няма да почна да ги таксувам за „добър ден“, но онези, които ползват професионалните ми услуги, трябва да знаят, че са клиенти и че трябва да си платят. Така е честно.\nИ накрая, за да има нещо конкретно, което може да се измери и да се сравни след една година, си поставям три конкретни цели:\nФинансова: до края на годината да покрия всичките си дългове и да се отърва от бремето на кредиторите.\nПрофесионална: до края на годината да напиша и да издам поне една книга от всичките, които съм замислил.\nЛична: до края на годината да сваля теглото си под 98 килограма (за сравнение – в момента съм 105 килограма).\nНе е много, но не е и малко. Вярвам, че всичко това е постижимо и съм убеден, че мога да се справя с нещата, които съм обещал пред себе си и пред вас. Надявам се, че най-много след година ще мога да се похваля с постигнати резултати, а няма да се налага да се оправдавам защо нищо не съм направил. Вие ще сте моят съдия и коректив.\nПубликувано на Лични и тагнатода бъдеш полезен, заеми и кредити, заплащане за труда, издаване на книга, обещания, отлагане, покриване на дълговете, резолюции, сваляне на килограми, смислен живот, успех. Запазване в отметки на връзката.\n17 Responses to Резолюции, цели, приоритети\nИван Радичев каза:\nпонеделник, 28 март, 2011 в 12:24\nМайк, това е чудесно! Решил си да постигнеш реални и позитивни промени в живота си. Браво! Поздравления!\nпонеделник, 28 март, 2011 в 12:31\nПоздравления за цигарите. Използвай инерцията и знанията от този голям успех за всички други цели :).\nпонеделник, 28 март, 2011 в 12:50\nИ аз съм от тези, дето им е неудобно да си искат достатъчно за труда, който полагат:\n„абсолютно никога не казвай на хората, че не е необходимо да ти плащат. Защото ценят само онова, за което са платили. Дай им нещо безплатно и вече решават, че им се полага по право. Вдигай цената си толкова, колкото позволява пазарът. “\n– Цивилна кампания\nТака е – потвърждавам го от личен опит.\nОт друга страна мисля, че ти беше пуснал оня пример\n„- Няма да работя за по-малко от 3000 лева!\n– Дааа, няма да работите! „\nМного трудно е да прецениш, „колко позволява пазарът“.\nпонеделник, 28 март, 2011 в 12:59\nИнтересно как биха изглеждали трите цели, ако пробваш да ги сведеш до една 🙂 И каква би била връзката на тази една цел с принципите?\nНещо като: Тази година ще бъда полезен като издам книга, която ще помогне на милиони хора. За да направя това, първо ще …\nИма комбинации с различни нюанси, съответно водещи до значителна разлика в мотивацията на вършителя. Тя пък, както знаем, определя вероятността за успех 🙂\nВпрочем, днес може да открием сезона 😉\nпонеделник, 28 март, 2011 в 13:59\n😉 …позната картинка…\nМайк, блоговете ти са полезни за много хора (rock)\nАз лично се научих да уговарям паричките предварително, сиреч – това, ще ти струва толкова. Точка. Много пъти съм чувал израза „дай да свършим работата, пък ще се разберем някак“. Да, ама не 😉 Това, струва толкова. Ако искаш.\n… мъка ми е, че все още пуша, ама и аз ги отказвам 😉\n…и накрая, имаше някакъв виц, в смисъл, че „отишъл някакъв на лекар. Докторът го прегледал, написал му рецепта, и му казал, че прегледа струва 100 лева. Нашия се възмутил -у-у-у 100 лева за едно листче\nс драсканици. А доктора му отвърнал „Да, ама на мен, това листче ми струва 10 години учене, още 5 специализация и още 10 години практика“\nпонеделник, 28 март, 2011 в 14:06\nНещо важно: Книгата, която ще издадеш, във физически или в онлайн-вариант я виждаш? Защото има огромна разлика в усилията по постигането на целта.\nпонеделник, 28 март, 2011 в 14:13\n@Божо, трудно е да си определиш цената, така че хем да не си капо, хем да искат да ти я платят. Аз затова съм си поставил малко цели, но достатъчно трудни, така че до една година да видя резултат.\n@who cares, прав си – годините на обучение и практика са ценни и точно затова си струва моят съвет или консултация да бъдат заплатени. Надявам се, че ще успея да убедя в това и клиентите 🙂\n@Станислав, ще направя и това, но мисля да си остане за мен. Доволен съм, че направих първата стъпка и написах тези неща (понеже ги мисля от няколко седмици). Следващите стъпки – по-нататък. Иначе, можем да открием сезона на бирата с теб – когато кажеш 🙂\n@Преслав, за хартиена книга говоря, тъй като наистина е по-трудно. Електронната трябва да стане между другото 🙂\nпонеделник, 28 март, 2011 в 14:41\nМного дълновидност лъха от това, което си замислил Майк! Винаги ме е радвало когато хората обръщат внимание по този начин на действителността. Сискам полци наистина да постигаш и реализираш начинанията си. За корекцията на килограмите съм насреща за съвети 🙂 Като при цигарите е и не е никакъв проблем!\nпонеделник, 28 март, 2011 в 15:05\nНаписал си го прекрасно, сега остава да го преследваш до дупка и да НЕ правиш никакви компромиси със себе си и с целите, които си си поставил.\nНай-голямата ти битка е да побеждаваш себе си всеки ден и да не се предаваш, докато не постигнеш на 100% всяка една от целите си! А ти, не само можеш, заслужаваш, но и ще го направиш! На добър час!\nпонеделник, 28 март, 2011 в 15:20\nМайк, Майк… На последния ТЕД казаха, че не трябва да си издаваш целите, защото така става по-малко вероятно да ги постигнеш.\nпонеделник, 28 март, 2011 в 16:13\nот опит знам, че толкова далечни цели трудно се постигат.\nПо-добре е от нищо, но не е достатъчно.\nСъветвам те да разбиеш тези едногодишни задачи на (поне) седмични milestones (месечните може и да свършат работа ама надали)\nТака ВСЯКА седмица ще трябва да мислиш за задачите си и ще знаеш точно къде си (ако си 3 седмици назад – значи си 3 седмици наназад елементарно 😉 ) с едногодишните цели обикновенно се сещаш рядко и все си викаш „има време“ (а ако не си си направил разбивка … нямаш никаква представа дали има или няма време).\nСедмица 1 – Списък с теми за книги\nСедмица 2 – Оценка на темите (+социологическо проучване )\nСедмица 3 – Избор на тема\nСедмица 4 – Структура/съдържание на книгата\nСедмица 5 – …\nИ т.н. без много да се напъвам ги виждам поне 50 точки и току виж станли 60-70 и ще се окаже че трябва да правиш повече от 1 задача на седмица. (особенно катоги свържеш и с логистиакта по печатането и разпространението, финансирането и т.н.)\nпонеделник, 28 март, 2011 в 16:18\nМожеби би било полезно, да се организира група за взаимопомощ по отношение на поставянето и преследването на цели.\nЗащото ако/когато има „ежеседмична“ среща на която да трябва да се отчетеш … работиш ли по постигането на твоите цели или се моташ … а също и да има кой да ти помогне да си избереш смислени цели и да ти даде страничен поглед върху важността на целите ти е … много по-добре (особенно в началото, когато свикнеш да си гониш целите ежеднежно нямаш нужда от такъв клуб, но в началото е … полезно) Ако решиш да организираш … свиркай.\nпонеделник, 28 март, 2011 в 20:09\nПожелавам ти да постигнеш целите си и да си удовлетворен и щастлив от това… На майките трябва да се прощава – в желанието си да сме успешни и щастливи, те понякога не виждат ежедневните, малки крачки, които правим…\nпонеделник, 28 март, 2011 в 22:36\nКомита, аз не вярвам в това, че издаването на целите ги прави по-малко вероятни. Те не са търговска тайна. Напротив – вярвам, че споделянето им ще ме мотивира да ги постигна.\nBear, съвети дава всеки – аз имам цяла библиотека с такива книги – пълни със съвети. Важното е да започнем да действаме. Вярвам, че всеки си има своето време, своя път и своя начин. Човек трябва да ги открие и да поеме. Аз започвам по моя си начин стъпка по стъпка. Надявам се да постигна онова, което съм си набелязал.\nКолкото до клубовете за взаимопомощ – има много такива. Дори и аз си създадох нещо подобно – Клуб „Спри и помисли!“, който в момента е все още в зимна ваканция, но може би му е време да го пробудя. Проблемът е, че в повечето случаи хората дават съвети, за да покажат колко са умни, а не за да ти помогнат. Затова трябва човек сам да открие и да извърви своя път. Така смятам аз.\nпонеделник, 28 март, 2011 в 22:39\nПоли, мисля, че вече всичко съм простил. Просто разбрах, че такава е била съдбата ми и че трябвало да израстна в такава среда, за да стана по-силен и да се преборя с препятствията в живота. Майките се страхуват повече за децата си, а бащите са по-големи оптимисти – поне така го виждам аз от позицията си вече на баща. Може би така е устроен светът. Кой знае?\nпонеделник, 28 март, 2011 в 22:59\nИмах предвид тази лекция:\nот TEDxNBU 😉\nпонеделник, 30 май, 2011 в 19:25\nМайк, ти си един от най-успелите ирландци (референция към един пост в блога на Пламен Петров) 🙂 в България. Радваме се, че познаваме човек като теб!


Какво представлява асансьор в система за отопление? - Гориво May\nОтоплителната система е една от най-важните за поддръжката на всяка сграда, особено когато става въпрос за жилищни помещения. В частните домове се откриват все по-автономни системи, но в жилищни сгради те все още не са напуснали централната отоплителна система.\nВ мазето на многоетажни сгради е възможно да се види асансьорния отоплителен център и всъщност да се разберат особеностите на работата му и какви възможности дава неговата употреба.\nАсансьорът в отоплителната система е специално устройство, чиято основна цел е да осигури оптимално налягане вътре в системата, както и да установи допустимата температура на водата (топлоносител). Освен това с помощта на асансьорно устройство се получава увеличение на обема на топлоносителя.\nФакт е, че в топлинната линия често има вода, чиято температура е равна на 130-150 ° С, а според санитарните стандарти топлоносителят не трябва да надвишава 95 ° С. От това следва, че водата трябва да се охлади. За да се постигне това, е възможно да се използва асансьорно отоплително тяло.\n1.1 Принцип и схема на възела\nОхлаждащата течност се подава към дома през тръбите. Има само два тръбопровода:\nВъзложителят. Основната му функция е да доставя топла вода до къщата.\nОбратните. Той, от своя страна, премахва охлаждащата течност, предавайки топлината си, топлоносителя обратно в котелното помещение.\nОсновната схема на свързване на асансьора възел\nКогато водата (топлоносител) стигне до сутерена на сграда, тя я чака по три начина, в зависимост от температурата. В нашата страна има три основни термични режима:\nКогато водата се нагрява до 95 ° C, тогава в този случай тя се разпределя незабавно в цялата отоплителна система. Ако надвишава този знак, той трябва да бъде охладен (това изисква санитарни стандарти). И в този случай, агрегатът на асансьора "влиза".\nОхлаждането става чрез смесване в асансьорната гореща вода от тръбата за подаване и охлаждане от връщащата тръба. По този начин асансьорът функционира като две устройства наведнъж:\nПрегрятата вода навлиза в дюзата на асансьора, докато водата от връщащия тръбопровод навлиза в зоната на разтоварване. Тогава тези два потока се намират в смесителната камера, където, според името, се получава смесване. И сега смесената вода стига до потребителя.\nОсвен факта, че използването на такова устройство означава използването на най-простия и най-икономичен начин за охлаждане на охлаждащата течност, асансьорът може да увеличи и цялостната ефективност на цялата система.\nНаред с други неща, това се дължи на асансьора, имаме възможност да спасим. Като вземем малко количество вода от топлоенергийната мрежа, разреждаме го с вода от връщащия тръбопровод, за който вече сме платили за топлата вода и я изпратихме отново в апартаментите.\nСъщо така има такова нещо като "затягане". Това са специални клапани, контролни термометри и манометри. Това са тези компоненти, които съставят асансьорната отоплителна възлова точка.\nАсансьорна смесваща единица\nОт функционална гледна точка асансьорът е смесително устройство, в което водата протича през серия от филтри. Тези филтри се намират непосредствено след клапана (входа) и се почистват охлаждащата течност (вода) от мръсотия. По тази причина те често се наричат калолечебници. Обвивката на асансьора е от стомана.\nГолямото разпределение на такъв елемент от топлинната система е постигнато благодарение на редица предимства, сред които:\nсъотношението на смесване не зависи от хидротермалните условия на околната среда;\nналичието на допълнителна функция: възелът може да изпълнява ролята на циркулационна помпа.\nДемонтирани асансьорни дюзи\nнеспособността да се регулира температурата на охлаждащата течност в изхода;\nтвърде продължителна процедура за изчисляване на диаметъра на конусовата дюза, както и размера на смесителната камера.\nАсансьорът има и малък нюанс, който се отнася до инсталацията - спадът на налягането между захранващия тръбопровод и връщането трябва да бъде в диапазона от 0,8-2 atm.\n2.1 Схема на свързване на асансьора към отоплителната система\nСистемите за отопление и гореща вода (HWS) са до известна степен взаимосвързани. Както беше споменато по-горе, отоплителната система изисква температура на водата до 95 ° C, а в БГВ на ниво от 60-65 ° С. Следователно, тя също така изисква използването на асансьорно устройство.\nС регулатор на дебита на водата. В същото време дебитът на охлаждащата течност остава непроменен. Това помага да се избегне феноменът отклонение от пода до пода. Въпреки това тази схема "регулатор на дебита + асансьор" не е в състояние да поддържа температурата в случай на отклонения от нормалната температурна графика.\nС регулируема дюза. Благодарение на иглата, поставена в дюзата, площта на напречното сечение се регулира. Това увеличава съотношението на смесване и ви позволява да намалите температурата след асансьора. Недостатъкът на тази схема е, че количеството на доставената топлина намалява благодарение на водоустойчивостта на конуса.\nС регулираща помпа. Монтирането на помпата се извършва на линията за смесване или паралелно с нея. Допълнително монтира се контролира температурата на охлаждащата течност и нейната консумация.\nДобър пример за възела на отоплителната система на асансьора\nТази схема е доста ефективна, тъй като позволява:\nДа се регулира температурата на водата, не само при положителна външна температура.\nПоддържайте циркулацията на охлаждащата течност във вътрешната среда, дори и при външния стоп.\nНедостатъкът на това е високата цена и увеличението на оперативните разходи поради използването на помпа, която изисква електроенергия за нейната работа.\nВъзможно е да се осигури оптимална температура през зимата в апартаментите на многоетажни сгради само чрез захранване на радиатори с горещ топлоносител. Водата се загрява до изпълнение с помощта на специален нагревател - асансьор, монтиран в мазето на къща или в котелно помещение. Какъв вид устройство е и как функционира, ще бъде разгледано по-късно в статията.\nПреди да се справим с устройството на асансьора, ние отбелязваме, че този механизъм е проектиран да свързва крайните потребители на топлина с топлинни мрежи. По проект, модулът за термален асансьор е вид помпа, която влиза в отоплителната система заедно с изключващи елементи и измерватели на налягането.\nОтоплителното тяло с асансьор изпълнява няколко функции. На първо място, той преразпределя налягането вътре в отоплителната система, така че крайните потребители да могат да бъдат снабдени с радиатори с определена температура. При преминаването през тръбопроводите от котелното към апартаментите количеството охлаждаща течност във веригата почти се удвоява. Това е възможно само при наличие на вода в отделен запечатан съд.\nОбикновено охлаждащата течност се подава от котелното, чиято температура достига 105-150. Такива високи нива са неприемливи за домашни цели по отношение на безопасността. Максималната температура на водата в електрическата верига в съответствие с регулаторните документи не може да надвишава 95.\nТрябва да се отбележи, че в момента SanPin определя стандартната температура на охлаждащата течност в рамките на 60 °. За да спестят ресурси обаче, те активно обсъждат предложение за намаляване на този стандарт на 50. Според експертното мнение, разликата няма да бъде забележима за потребителя, а за да се дезинфекцира охлаждащата течност, тя ще трябва да се затопли до 70 на ден. Тези промени в SanPin обаче все още не са приети, тъй като не съществува недвусмислено мнение за рационалността и ефективността на такова решение.\nСхемата на асансьорната отоплителна възела ви позволява да насочвате температурата на охлаждащата течност към системата към стандартните индикатори.\nпрекалено горещите батерии могат да причинят изгаряния на кожата, ако се държат невнимателно;\nне всички тръби за отопление са предназначени за продължително излагане на висока температура под налягане - такива екстремни условия могат да доведат до преждевременна повреда;\nПредимства на асансьор\nНякои потребители твърдят, че веригата на асансьора е ирационална и за потребителите е много по-лесно да доставят на потребителите по-ниска температура на охлаждане. Всъщност този подход предвижда увеличаване на диаметъра на главните тръбопроводи за доставяне на повече студена вода, което води до допълнителни разходи.\nОказва се, че качествената схема на нагревателната отоплителна уредба позволява смесването с обема на водата на част от водата от възвратната тръба, която вече е охладена. Въпреки факта, че някои източници на асансьорни възли на отоплителните системи са свързани със стари хидравлични агрегати, в действителност те са ефективни при работа. Съществуват и нови устройства, които дойдоха да заместят схемите на асансьора.\nИзучаването на схемата на асансьора на отоплителната система, а именно какво е и как функционира, е невъзможно да не се отбележи сходството на завършената конструкция с водни помпи. В същото време работата не изисква получаване на енергия от други системи и надеждността може да се наблюдава в конкретни ситуации.\nОсновната част на устройството отвън е подобна на хидравлична тръба, монтирана на връщащата тръба. Чрез обикновен чайник охладителят тихо ще падне в обратната тръба, заобикаляйки радиаторите. Такава схема на отоплителна станция би била нецелесъобразна.\nПредварителна камера и тръба за доставка с дюза от определена част, монтирана в края. Чрез него се подава хладилен агент от възвратния клон.\nВ изхода е интегриран дифузьор. Той е предназначен да прехвърля вода на потребителите.\nВ момента можете да намерите възли, където секцията на дюзата се регулира от електрическото задвижване. Поради това е възможно автоматично да се регулира приемливата температура на охлаждащата течност.\nИзборът на схема на електрическото отоплително тяло се прави въз основа на факта, че е възможно да се промени фактора на смесване на охлаждащата течност в рамките на 2-5 единици. Това не може да се постигне при асансьори, при които секцията за дюзи не може да бъде сменена. Оказва се, че системите с регулируема дюза позволяват значително намаляване на средствата за отопление, което е много важно в домовете с централни измервателни уреди.\nПринципът на работа на веригата на топлинните възли\nПомислете за схемата на сайта на асансьора - това е схемата на работата му:\nгорещата охлаждаща течност се подава от котелната централа през главния тръбопровод до входа на дюзата;\nдвижейки се през тръби от малък участък, водата постепенно вдига скорост;\nполученият вакуум започва да източва водата от връщането;\nАко отоплителната система използва схемата на топлофикационния блок на жилищната сграда, ефективната й работа може да бъде осигурена само при условие, че работното налягане между захранващия и връщащия поток ще бъде по-голямо от изчисленото хидравлично съпротивление.\nВъпреки факта, че топлинният възел има много предимства, той има и един основен недостатък. Факт е, че е невъзможно да се регулира температурата на излизащата охладителна течност от асансьора. Ако измерването на температурата на водата в тръбата за връщане показва, че е твърде горещо, ще трябва да я снижите. Изпълнението на такава задача е възможно само чрез намаляване на диаметъра на дюзата, но не винаги е възможно поради структурни характеристики.\nПонякога термичната единица е оборудвана с електрическо задвижване, с което е възможно да се регулира диаметърът на дюзата. Той поставя в движение основния детайл на структурата - иглата на газта под формата на конус. Тази игла се движи на определено разстояние в отвора по вътрешната част на дюзата. Дълбочината на движение ви позволява да променяте диаметъра на дюзата и по този начин да контролирате температурата на охлаждащата течност.\nНа вала може да се монтира като ръчно задвижване под формата на дръжка и електрически дистанционно управляван мотор.\nСтрува си да се отбележи, че инсталирането на такъв тип температурен регулатор ви позволява да обновите цялата отоплителна система с отоплителна инсталация без значителни финансови инжекции.\nПо правило повечето от проблемите в възела на асансьора възникват поради следните причини:\nпрепятствия в оборудването;\nпромени в диаметъра на дюзата в резултат на работата на оборудването - увеличаването на напречното сечение усложнява контрола на температурата;\nблокажи в калта;\nотказ на клапани;\nВ повечето случаи откриването на причината за проблема е съвсем проста, тъй като те незабавно засягат температурата на водата във веригата. Ако колебанията и температурните отклонения от стандартите са незначителни, има вероятност да се получи празнина или секцията на дюзата да се увеличи леко.\nРазликата в температурните индекси над 5 ℃ показва наличието на проблем, който може да бъде разрешен само от специалисти след диагностицирането.\nАко в резултат на окисляването участъците на дюзите се увеличат от постоянен контакт с вода или неволно пробиване, балансът на цялата система е нарушен. Този недостатък трябва да бъде фиксиран възможно най-скоро.\nСтрува си да се отбележи, че за да се спестят финанси и да се използва по-ефективно отоплението, те могат да инсталират електромери на термични възли. А измерването на топла вода и топлина позволява по-нататъшно намаляване на разходите за комунални услуги.\nАсансьорните възли са били използвани в топлинни точки на жилищни сгради от средата на миналия век, някои екземпляри продължават да работят успешно и до днес. Жителите не бързат да променят остарелите елементи за нови клапани, оборудвани със съвременна автоматизация, и това нежелание е напълно оправдано. За да изясним същността на проблема, предлагаме да разберете какво е асансьорът, неговата структура и основните функции в отоплителната система.\nНазначаване и функции на сайта\nВодата в топлофикационните мрежи достига температура от 150 ° C и се движи по външни магистрали под налягане от 6-10 бара. Защо се поддържат толкова високи параметри на топлоносителя:\nВисокотемпературните котли или друго топлинно енергийно оборудване функционират с максимална ефективност.\nЗа доставка на загрята вода до зони, отдалечени от котела или когенерацията, мрежовите помпи трябва да създадат прилично налягане. След това при топлинните входове на близките сгради налягането достига 10 bar (тест за налягане - 12 bar).\nТранспортирането на прегрята охлаждаща течност е икономически изгодно. Един тон вода, доведена до 150 градуса, съдържа значително по-голяма топлинна енергия от подобния обем при 90 ° С.\nHelp. Охлаждащата течност в тръбите не се превръща в пара, тъй като тя е под налягане, която поддържа водата в течно състояние на агрегация.\nПодробно ясен - привидно обикновен чай с фланци\nСъгласно настоящите нормативни документи температурата на охлаждащата течност, подадена в отоплителната система на жилищна или административна сграда, не трябва да превишава 95 ° С. Да, и натискът от 8-10 атмосфери е твърде висок за вътрешната отоплителна система. Това означава, че определени параметри на водата трябва да бъдат регулирани надолу.\nАсансьорът е енергонезависимо устройство, което намалява налягането и температурата на входящата охлаждаща течност чрез смесване на охладена вода, идваща от отоплителната система. Елементът, показан по-горе на снимката, е част от схемата за топлинни възли, монтирана между захранващите и връщащите тръби.\nТретата функция на асансьора е да осигури циркулацията на водата в къщата (обикновено една тръбопроводна система). Ето защо този елемент е от интерес - с външна простота той съчетава 3 устройства - регулатор на налягане, смесителна единица и циркулационна помпа с водна струя.\nВъншно, дизайнът прилича на голям чай от метални тръби със свързващи фланци в краищата. Как асансьора вътре:\nлявата дюза (виж чертежа) е скосена дюза с изчисления диаметър;\nцилиндрична смесителна камера се намира зад дюзата;\nДесният тръбен клон е разширяващ се дифузьор, който насочва топлоносител към отоплителната мрежа на високата сграда.\nНа чертежа дюзата на изхвърления поток е показана по-горе, въпреки че обикновено е разположена по-долу\nЗабележка. В класическата версия асансьорът не изисква връзка с електрическата мрежа на къщата. Актуализирана версия на продукта с регулируема дюза и електрическо задвижване се свързва към външен източник на захранване.\nСтоманен асансьор е свързан чрез лявата дюза към захранващия тръбопровод на централизираната топлоснабдителна мрежа, а долната - към връщащия тръбопровод. От двете страни на елемента са монтирани спирателни вентили, плюс филтър на екрана - утаител (в противен случай - резервоар) във фуража. Традиционната схема на термопомпена станция с асансьор също включва манометри, термометри (и на двете линии) и устройство за измерване на енергия.\nСега помислете как асансьорът работи:\nПрегрятата вода от мрежата за подаване на топлина преминава през левия дюл към дюзата.\nВ момента на преминаване през тясна част на дюзата под високо налягане, потокът на потока се ускорява съгласно закона на Бернули. Ефектът на помпата с водна струя, която циркулира охлаждащата течност в системата, започва да действа.\nВ зоната на смесителната камера, налягането на водата намалява до нормата.\nЕдна струя, движеща се с висока скорост в дифузора, създава вакуум в смесителната камера. Има ефект на изтласкване - потокът от течност с по-високо налягане привлича чрез джъмпера охладителната течност, която се връща от отоплителната мрежа.\nВ камерата за отопление на асансьора охладената вода се смесва с прегряване, на изхода от дифузора получаваме охлаждащата течност с желаната температура (до 95 ° С).\nИзясняване. Струва си да се отбележи, че асансьорът също използва принципа на инжектиране - смесване на две дюзи с едновременно предаване на енергия. Налягането на получения поток става по-малко от първоначалното, но по-засмукано от връщащия поток. По-ясно е, че процесът се показва във видеоклипа:\nОсновното условие за нормалното функциониране на асансьора е достатъчното падане на налягането между основната и обратната линия. Тази разлика трябва да бъде достатъчна, за да се преодолее хидравличното съпротивление на отоплението на къщата и самия инжектор. Забележка: вертикалният скок се зацепва в връщащата тръба под ъгъл 45 ° за по-добро разделяне на потоците.\nПри захранването от отоплителната система налягането е най-високо, при изхода от дифузора - средната стойност в връщащата линия - най-ниската. Същото нещо се случва в асансьора с температурата на водата.\nТехнически характеристики на стандартните продукти\nЛинията на фабрично изработените асансьори се състои от 7 размера, всеки от които има номер. Изборът взема предвид 2 основни параметъра - диаметъра на гърлото (смесителната камера) и работната дюза. Последният е сменяем конус, който се променя, когато е необходимо.\nРазмерите на компонентите на продукта, вижте таблицата по-долу.\nДюзата се сменя в два случая:\nКогато площта на потока на частта се увеличава в резултат на нормално износване. Причината за производството е триенето на абразивните частици, които се съдържат в охлаждащата течност.\nАко е необходимо да смените съотношението на смесване, увеличете или намалете температурата на водата, подадена към отоплителната система.\nБроят на стандартните асансьори и основните размери са показани в таблицата (сравнете със символите на чертежа).\nМоля, имайте предвид, че техническите данни не показват областта на потока на дюзата, тъй като този диаметър се изчислява отделно. За да се избере номерът на завършената чанта на асансьора за определена отоплителна система, също е необходимо да се изчисли необходимия размер на камерата за смесване-впръскване.\nВеднага ще изясним процедурата: първо, диаметърът на смесителната камера се изчислява и се избира подходящ брой на асансьора, след което се определя размерът на работната дюза. Диаметърът на инжекционната камера (в сантиметри) се изчислява по формулата:\nИндикаторът Gpr, който участва във формулата, е действителният дебит на охлаждащата течност в системата на жилищната сграда, отчитайки нейното хидравлично съпротивление. Стойността се изчислява, както следва:\nQ - количеството топлина, изразходвано за отопление на сградата, kcal / h;\nh е съпротивлението на цялото окабеляване на отоплението заедно с радиаторите, изразено в метри на водния стълб.\nHelp. За да вмъкнете странни килокалории във формулата, умножете познатите ватове с коефициент 0.86. Водомерите се превръщат в по-общи единици: 10,2 м вода. Чл. = 1 бар.\nПример за избор на номера на асансьора. Открихме, че реалното потребление на Gpr ще бъде 10 тона смесена вода за 1 час. Тогава диаметърът на смесителната камера е 0.874 √10 = 2.76 см. Логично е да вземем смесител № 4 с камера от 30 мм.\nСега откриваме диаметъра на тясната част на дюзата (в милиметри) със следната формула:\nDr е предварително определен размер на инжекционната камера, cm;\nGpr - нашата консумация на готовата охлаждаща течност в потока в системата.\nВъпреки че формулата навън изглежда тромава, в действителност изчисленията не са много сложни. Само един параметър остава неизвестен - коефициентът на инжектиране се изчислява, както следва:\nВсички обозначения от тази формула сме дешифрирали, с изключение на параметъра T1 - температурата на топла вода при входа на асансьора. Ако приемем, че неговата стойност е 150 градуса, а температурите на потока и връщането са съответно 90 и 70 ° C, изискваният размер Dc ще бъде 8,5 мм (при дебит 10 т / час вода).\nКогато величината на налягането на главата Hp на входа на асансьора от страната на контролния панел е известна, можете да използвате алтернативната формула за определяне на диаметъра:\nЗабележка. Резултатът от изчислението съгласно последната формула е изразен в сантиметри.\nОткрихме положителните аспекти на използването на асансьорите за зърно в топлообменните помещения - нестабилност, простота, надеждност при работа и дълготрайност. Сега за недостатъците:\nЗа нормалното функциониране на системата е необходимо да се осигури значителна разлика в налягането на водата между връщането и потока.\nТя изисква индивидуален избор на възела за конкретна отоплителна мрежа, основана на изчислението.\nЗа да промените параметрите на възникващата охлаждаща течност, трябва да преизчислите диаметъра на отвора на дюзата за новите условия и да смените дюзата.\nЕдин възел не може да се използва като циркулационна помпа за местна верига (например в частна къща).\nИзясняване. Има модерни модели асансьори с регулируема площ на потока. Вътре в преддверието има конус, движещ се с предавка, задвижването е ръчно или електрическо. Вярно е, че главното предимство на възела е загубено - независимост от електричество.\nСглобяеми моноблокови системи, работещи заедно с асансьори, е доста трудно да започнете да работите. Първо трябва да изтласкате въздуха от повдигателната платформа, след това да излезете от захранването, като постепенно отворите главния вентил. Главният водопроводчик ще ви разкаже повече за инжекторите и начина на пускане във видеото:\nВисоки сгради, небостъргачи, офис сгради и много различни потребители осигуряват топлинна енергия за когенерация или мощни котли. Дори и сравнително простата автономна система на частна къща понякога е трудно да се коригира, особено ако се правят грешки при проектирането или инсталирането. Но отоплителната система на голям котел или когенерационна система е несравнимо по-сложна. От основната тръба има много клонове и всеки потребител има различно налягане в отоплителните тръби и количеството топлина, консумирана.\nДължината на тръбопроводите е различна и системата трябва да бъде проектирана така, че най-отдалеченият потребител да получава достатъчно топлина. Става ясно защо в отоплителната система налягането на охлаждащата течност. Налягането стимулира водата по отоплителния кръг, т.е. създадена от линията за централно отопление, тя играе ролята на циркулационна помпа. Отоплителната система трябва да предотвратява дисбаланс, когато потреблението на топлина се промени от всеки потребител.\nВ допълнение, ефективността на подаването на топлина не трябва да се влияе от разклонението на системата. За да може една сложна централизирана отоплителна система да работи стабилно, е необходимо да се монтира асансьор или автоматизиран контролен блок за отоплителната система във всяко съоръжение, за да се премахне взаимното влияние между тях.\nТоплинните инженери препоръчват да се използва един от трите температурни режима на работа на котела. Тези режими първоначално са изчислени теоретично и са били използвани в продължение на много години. Те осигуряват пренос на топлина с минимални загуби на дълги разстояния с максимална ефективност.\nТермичните режими на котела могат да бъдат определени като съотношение на температурата на подаване към температурата на "връщането":\n150/70 - температура на потока от 150 градуса и температура на връщане 70 градуса.\n130 / 70- температура на водата 130 градуса, температурата на връщане 70 градуса;\n95/70 - температура на водата 95 градуса, температурата на връщане - 70 градуса.\nВ реални условия режимът е избран за всеки конкретен регион въз основа на стойността на зимната температура на въздуха. Трябва да се отбележи, че високите температури, особено 150 и 130 градуса, не могат да се използват за отопление на помещенията, за да се избегнат изгаряния и сериозни последствия по време на снижаване на налягането.\nТемпературата на водата надвишава точката на кипене и не се вари в тръбопроводите поради високото налягане. Така че трябва да намалите температурата и налягането и да осигурите необходимата топлина за дадена сграда. Тази задача е възложена на асансьорния възел на отоплителната система - специална топлотехническа техника, намираща се в топлоразпределителната точка.\nУстройство и принцип на работа на отоплителния асансьор\nВ пункта на влизане на тръбопровода за отоплителната мрежа, обикновено в сутерена, има възел, който свързва захранващите и връщащите тръби. Това е асансьор - смесител за отопление на дома. Асансьорът е произведен под формата на чугунена или стоманена конструкция, оборудвана с три фланци. Това е общ асансьор за отопление, чийто принцип на действие се основава на законите на физиката. Вътре в асансьора има дюза, приемна камера, смесителна шийка и дифузьор. Приемащата камера е свързана към "връщането" с помощта на фланец.\nПрегрятата вода навлиза в асансьора и преминава в дюзата. Поради стесняването на дюзата, скоростта на потока се увеличава и налягането намалява (законът на Bernoulli). Водата от връщащата тръба се засмуква в зоната с намалено налягане и се смесва в смесителната камера на асансьора. Водата намалява температурата до желаното ниво и в същото време намалява налягането. Асансьорът работи едновременно като циркулационна помпа и смесител. Това е накратко принципа на асансьора в отоплителната система на сграда или структура.\nСхема за термични възли\nРегулирането на подаването на охлаждащата течност се извършва от асансьорните отоплителни тела на къщата. Асансьорът - основният елемент на топлинния възел, се нуждае от затягане. Регулиращото оборудване е чувствително към мръсотия, поради което кални филтри, които са свързани към "захранващата" и "връщащата тръба", са включени в лентата.\nАсансьорът за свързване включва:\nманометри за налягане (вход и изход);\nтермометри (термометри на входа на асансьора, на изхода и на "връщащата тръба");\n(за превантивни или аварийни операции).\nТова е най-простата версия на схемата за регулиране на температурата на охлаждащата течност, но често се използва като основно устройство на топлинния възел. Основната единица на асансьорното отопление на всички сгради и съоръжения осигурява регулиране на температурата и налягането на охлаждащата течност в електрическата верига.\nПредимствата на използването му за отопление на големи обекти, къщи и високи сгради:\nнадеждност, благодарение на простотата на дизайна;\nниски разходи за монтаж и аксесоари;\nзначителни икономии на консумация на охлаждаща течност до 30%.\nНо ако има безспорни предимства при използването на асансьор за отоплителни системи, трябва да се отбележи недостатъците на използването на това устройство:\nсе нуждаят от задължително спадане на налягането в отоплителната система на обекта;\nако асансьорът не е регулиран, е невъзможно да се променят параметрите на отоплителния кръг.\nПонастоящем са създадени конструкции на асансьори, в които секцията за дюзи може да се променя чрез електронно регулиране. В такъв асансьор има механизъм, който придвижва иглата на дроселната клапа. Той променя лумена на дюзата и в резултат се променя скоростта на потока на охлаждащата течност. Смяната на лумена променя скоростта на движение на водата. В резултат на това се променя смесителният коефициент на топла вода и вода от "връщането", което води до промяна в температурата на топлоносителя в "захранването". Сега разбирам защо в отоплителната система се нуждае от водно налягане.\nАсансьорът регулира потока и налягането на охлаждащата течност и налягането му задвижва потока в отоплителния кръг.\nОсновни повреди на асансьора\nДори такова просто устройство като асансьорно устройство може да не работи правилно. Грешките могат да се определят чрез анализ на показанията на манометрите в контролните точки на асансьора:\nНеизправностите често са причинени от запушване на тръбопроводи с мръсотия и твърди частици във водата. Ако има спад на налягането в отоплителната система, която е значително по-висока преди ямката, тази повреда се причинява от запушване на резервоара, който стои в захранващия тръбопровод. Нечистотиите се изпускат през каналите за оттичане на камерата, като се почистват екраните и вътрешните повърхности на устройството.\nАко налягането в отоплителната система скача, тогава възможните причини могат да бъдат корозия или запушени дюзи. Ако дюзата е разрушена, налягането в разширителния резервоар за отопление може да надвишава допустимото.\nВъзможно е да има случай, при който налягането в отоплителната система се увеличава, а манометрите преди и след ямката в връщащата тръба показват различни стойности. В този случай трябва да почистите резервоара "обратно". Изпускателните клапани се отварят, мрежата се почиства и мръсотията се отстранява отвътре.\nКогато дюзата се преоразмерява поради корозия, възниква вертикална дерегулация на нагревателния кръг. В долната част на батерията ще бъде горещо, и на горните етажи не са достатъчно отопляеми. Смяната на дюзата с дюза с изчислена стойност на диаметър елиминира такава неизправност.\nАсансьорният блок с всички негови ленти може да бъде представен като циркулационна помпа, която под определено налягане доставя охладител на отоплителната система.\nЗа решаването на такива проблеми се използва гребен за отоплителната система, която има различно име - колектора. Това устройство може да бъде представено като контейнер. В резервоара излиза охладител от изхода на асансьора, който след това изтича през няколко изхода и със същото налягане.\nСледователно, системата за разпределение на хребетите на отоплителната система позволява спиране, регулиране, ремонт на отделни консуматори на обекта без спиране на работата на отоплителната верига. Наличието на колектора елиминира взаимното влияние на клоните на отоплителната система. Налягането в радиаторите съответства на налягането при изхода на асансьора.\nАко е необходимо да се раздели потока охлаждаща течност между двата консуматора, за отопление се използва трипътен вентил, който може да работи в два режима:\nпроменлив хидравличен режим\nТрипътният вентил е монтиран в частите на отоплителната верига, където може да е необходимо да се отдели или напълно да се блокира потокът от вода. Материалът на крана е стомана, чугун или месинг. Вътре в клапана има заключващо устройство, което може да бъде сферично, цилиндрично или заострено. Кранът прилича на чайник и, в зависимост от връзката, трипътният вентил на отоплителната система може да работи като смесител. Пропорциите на смесване могат да се променят в широк диапазон.\nрегулирайте температурата на подгряващите подове;\nуправление на температурата на батерията;\nИма два вида трипътни вентили - изключване и регулиране. По принцип те са почти еквивалентни, но е по-трудно да се контролира плавно температурата с трипътни спирателни кранчета.\nПри централното отопление горещата вода минава през подстанцията, преди да попадне в радиаторите за отопление на жилищни сгради. Там се достига до желаната температура с помощта на специално оборудване. За тази цел в огромното мнозинство от сградите, построени по време на СССР, са монтирани такъв елемент като отоплителен асансьор. Тази статия е предназначена да разкаже какво представлява и какви задачи изпълнява.\nЦел на асансьора в отоплителната система\nОхлаждащата течност, напускаща котелното помещение или когенерацията, има висока температура - от 105 до 150 ° С. Естествено е неприемливо да се доставя вода с такава температура на отоплителната система.\nРегулаторни документи, тази температура е ограничена до 95 ° C и затова:\nпоради причини, свързани с безопасността: изгаряния могат да се получат при докосване на батериите;\nНе всички радиатори могат да работят при високи температури, да не говорим за пластмасови тръби.\nЗа да се намали температурата на мрежата, водата до нормализираното ниво позволява работата на отоплителния асансьор. Може да попитате - защо не незабавно да изпратите вода до къщите с необходимите параметри? Отговорът е в равнината на икономическата осъществимост, а снабдяването с прегрята охлаждаща течност ви позволява да прехвърлите със същия обем вода много по-голямо количество топлина. Ако температурата се намали, тогава е необходимо да се увеличи дебитът на охлаждащата течност, а след това диаметрите на тръбопроводите на топлопроводните мрежи ще се увеличат значително.\nРаботата на асансьора, инсталирана в точката, се състои в намаляване на температурата на водата чрез смесване на охлаждащата течност от захранващата тръба към захранващата тръба. Следва да се отбележи, че този елемент се счита за остарял, въпреки че все още е широко използван. Сега в устройството на термичните точки се използват смесителни възли с трипътни вентили или плочи топлообменници.\nПо-просто казано, асансьорът в отоплителната система е водна помпа, която не изисква входяща енергия отвън. Поради това, а дори и просто строителство и ниска цена, елементът намери своето място в почти всички топлинни точки, които бяха построени по време на съветската епоха. Но за надеждната му работа са необходими определени условия, както ще бъде разгледано по-долу.\nЗа да разберете устройството на асансьора на отоплителната система, трябва да проучите диаграмата, представена на фигурата по-горе. Устройството е до известна степен подобно на обикновен тигел и е инсталирано на захранващата тръба, като страничният му клон се свързва с връщащата линия. Само чрез проста тръба водата от мрежата преминава незабавно към тръбопровода за връщане и директно към отоплителната система без намаляване на температурата, което е неприемливо.\nСтандартен асансьор се състои от тръба за захранване (пред камера) с вградена дюза с изчисления диаметър и смесителна камера, където се подава охлаждащата охлаждаща течност от връщащата линия. На изхода на възела дюзата се разширява и образува дифузьор. Устройството работи както следва:\nв дюзата се изпраща охлаждаща течност от мрежата с висока температура;\nкогато преминава през отвор с малък диаметър, скоростта на потока се увеличава, поради което се появява вакуумна зона зад дюзата;\nниското налягане води до засмукване на водата от връщащата тръба;\nпотоците се смесват в камерата и влизат в отоплителната система през дифузора.\nКак описаният процес ясно показва схемата на мястото на асансьора, където всички потоци са маркирани с различни цветове:\nНеобходимо условие за стабилната работа на уреда е, че спадът на налягането между захранващите и възвратните тръбопроводи на отоплителната мрежа е по-голям от хидравличното съпротивление на отоплителната система.\nЗаедно с очевидните предимства на това смесващо устройство има един съществен недостатък. Факт е, че принципът на работа на отоплителния асансьор не позволява регулиране на температурата на сместа на изхода. В края на краищата, какво е необходимо за това? Ако е необходимо, променете количеството прегрята охлаждаща течност от мрежата и смучената вода от връщащата линия. Например, за да се намали температурата, е необходимо да се намали дебита на захранването и да се увеличи потокът на охлаждащата течност през джъмпера. Това може да се постигне само чрез намаляване на диаметъра на дюзата, което е невъзможно.\nПроблемът за регулирането на качеството спомага за решаването на асансьорите с електрическо задвижване. В тях с помощта на механично задвижване, въртящо се с електродвигател, диаметърът на дюзата се увеличава или намалява. Това се дължи на конусообразната игла на дроселната клапа, която навлиза в дюзата отвътре за определено разстояние. По-долу е дадена диаграма на отоплителния асансьор с възможност за регулиране на температурата на сместа:\n1 - дюза; 2 - игла за дроселова клапа; 3 - корпус на задвижващия механизъм с водачи; 4 - вал с зъбно колело.\nЗабележка. Задвижващият вал може да бъде оборудван както с дръжка за ръчно управление, така и с електрически мотор, който може да бъде включен на разстояние.\nСравнително наскоро регулируемият отоплителен асансьор позволява модернизирането на отоплителните инсталации без значителна подмяна на оборудването. Като се има предвид колко повече такива единици работят в ОНД, тези единици стават все по-важни.\nИзчисляване на отоплителния асансьор\nТрябва да се отбележи, че изчисляването на водната струя, която е асансьор, се счита за доста тромава, ще се опитаме да я представим в достъпна форма. Така че за избора на агрегата са важни две важни характеристики на асансьорите - вътрешният размер на смесителната камера и диаметърът на дюзата. Размерът на камерата се определя по формулата:\nGpr - намаленото количество смесена вода, t / h.\nНа свой ред намаленото потребление се изчислява, както следва:\ncm е температурата на сместа за нагряване, ° С;\nτ20 е температурата на охладения охлаждащ агент в обратния поток, ° C;\nh2 - съпротивлението на отоплителната система, м. вода. v.;\nЗа да изберете асансьора на отоплителната система според размера на дюзата, е необходимо да я изчислите с помощта на формулата:\nu е безразмерният коефициент на инжектиране (смесване).\nПървите 2 параметъра са вече известни, остава само да се намери стойността на съотношението на смесване:\nτ1 е температурата на прегрятата охлаждаща течност при входа на асансьора;\nЗабележка. За да се изчисли дюзата, е необходимо да вземете коефициента u, равен на 1.15u '.\nВъз основа на получените резултати единицата се избира според две основни характеристики. Стандартните размери на асансьорите са обозначени с номера от 1 до 7, необходимо е да се вземе този, който е най-близо до проектните параметри.\nТъй като реконструкцията на всички отоплителни станции няма да се случи скоро, асансьорите ще работят там като миксер за дълго време. Следователно, познаването на тяхното устройство и принцип на действие ще бъде полезно за определен кръг от хора.\nАсансьор за отопление възел - какво е това? Схема и принцип на действие\nНикой няма да спори, че отоплителната система е една от най-важните системи за подпомагане на живота на всяко жилище, частна къща и апартамент. Ако говорим за апартаменти, в тях често преобладават централизирано отопление, докато в частните къщи системите за автономно отопление са най-често срещани. Във всеки случай дизайнът на отоплителната система изисква внимателно внимание. Например, в тази статия ще говорим за такъв важен елемент като асансьорна отоплителна мрежа, чиято цел далеч не е известна на всички. Нека да го разберем.\nКакво представлява асансьорният възел за отопление и за какво се използва?\nЗа да разберете визуално устройството и целта на асансьора, можете да отидете в обичайното мазе на многоетажна сграда. Там, сред другите елементи на топлинния възел, можете да намерите точната част.\nОбмислете схематичната схема на подаване на охлаждаща течност в отоплителната система на жилищна сграда. Топлата вода е насочена към къщата. Струва си да се отбележи, че има само две тръбопроводи, от които:\n1 - захранване (доставя топла вода до къщата);\n2 - връщането (извършва отстраняване на топлоносителя, който е подал топлина, обратно в котелно);\nВодата, загрята до определена температура от камерата за топлинна енергия, влиза в сутерена на сградата, където спирателните вентили се монтират на входа на термичната единица на тръбопроводите. Преди това вентилите бяха инсталирани навсякъде като спирателни вентили, а сега постепенно се заменят със стоманени сферични кранове. По-нататъшната пътека на охлаждащата течност зависи от нейната температура.\nВ страната ни котли работят в три основни термични условия:\nАко водата в захранващата тръба се нагрява до не повече от 95 ° C, тя се разпределя просто през отоплителната система, като се използва колектор, оборудван с регулиращи устройства (балансиращи кранове). В случай, че температурата на охлаждащата течност е по-висока от 95 0 С, тогава в съответствие с настоящите разпоредби такава вода не може да се подава в отоплителната система. Трябва да го охладите. Тук асансьорът влиза в експлоатация. Трябва да се отбележи, че асансьорната отоплителна инсталация е най-евтиният и най-прост начин за охлаждане на охлаждащата течност.\nПринципът на работа на асансьора за отопление и схемата\nС помощта на асансьор температурата на прегрятата вода се понижава до изчислената, след което получената охлаждаща течност се изпраща към отоплителните уреди. Принципът на работа на асансьора се основава на смесването в него на прегрятата охлаждаща течност от захранващата тръба с охладената вода от връщащата тръба.\nДиаграмата по-долу на асансьора ясно показва, че асансьорът изпълнява две функции наведнъж, което позволява да се увеличи общата ефективност на отоплителната система:\nИзпълнява функция за смесване;\nОформление на възел на асансьора\nПредимството на асансьора е в неговото просто устройство и въпреки това с висока ефективност. Неговата цена е ниска. Не е необходима електрическа връзка за работа.\nНяма възможност да се контролира температурата на водата в изхода;\nДиференциалното налягане между захранващата и връщащата тръба не трябва да надвишава диапазона от 0,8-2 бара;\nСамо точното изчисляване на всеки детайл на асансьора осигурява ефективното му функциониране;\nДнес асансьорите все още се използват широко в отоплителните тела на жилищните сгради, тъй като тяхната ефективност не зависи от промените в термичните и хидравличните режими в термичните мрежи. Освен това асансьорът не изисква постоянно наблюдение и за да се регулира, достатъчно е правилно да се избере диаметърът на дюзата. Струва си да се помни, че целият избор на елементи от сайта на асансьора трябва да се вярва само на специалисти, които имат съответните разрешения.\nКакво представлява асансьорът?\nАсансьор с джет;\nОсвен това асансьорът включва така наречените "асансьорни тръби", състоящи се от контролни датчици, термометри и клапани. Напоследък са се появили асансьори, оборудвани с електрическо задвижване за регулиране на диаметъра на дюзата. Този асансьор ви позволява автоматично да регулирате температурата на охлаждащата течност, влизаща в отоплителната система. Въпреки това, макар тези модели да не са широко разпространени поради ниската степен на надеждност.\nТехнологиите, прилагани в публичния сектор, постоянно се развиват. Топлообменниците с автоматично регулиране на температурата на захранващата и охлаждащата охладителна система идват да заменят асансьорите. Те са по-икономични, компактни, но тяхната цена в сравнение с асансьора е доста висока. В допълнение, за тяхната работа изисква свързване на електричество.\nАсансьорна възлова точка на диаграмата на отоплителната система\nЗащо се нуждаете от асансьорно отоплително възела: диаграми, принципи на работа и проверки на монтажа\nНамаляването на топлинните загуби е основен проблем при планирането на централизирано отопление. За това, дори при етапа на нагряване на охлаждащата течност, са създадени специални условия за нейното транспортиране: повишено налягане, максимална температура. Но за да се разпредели топла вода, за да се намали нивото на отопление до необходимото ниво, е инсталирана асансьорна отоплителна инсталация: веригите, принципите на работа и проверките трябва стриктно да отговарят на стандартите. Въпреки факта, че е част от централното отопление, средният потребител трябва да знае как работи.\nВ ранните етапи на проектиране на централното отопление инженерите се сблъскаха с проблема за опазване на топлинната енергия поради дължината на отоплителната мрежа. За намаляване на топлинните загуби се използват два основни метода:\nМонтаж в асансьорни възли на сгради.\nРаботната температура на външните отоплителни тръби е 150 или 130 градуса. За да се достави вода на потребителите, такава температура е забранена. Ето защо е разработен регулируем асансьор. Той е проектиран да смесва горещи и студени охлаждащи потоци, за да оптимизира температурата си. В допълнение, налягането също се намалява до приемливо ниво.\nЗа нормална работа, в предварително подготвена стая е инсталирана автоматична асансьорна отоплителна инсталация. За жилищни жилищни сгради това е мазето. Монтажът и последващата поддръжка трябва да се извършват само от специалисти. Всяко нарушение на режима на работа може да доведе до аварийни ситуации. Инсталирането в частни къщи на подобен елемент на отопление е нецелесъобразно. Това се дължи на факта, че котлите няма да могат да осигурят правилния режим на работа на температурата. Следователно, той се използва само за създаване на разклонени отоплителни системи с голяма дължина на външни топлинни тръби.\nВъз основа на принципа на работа на тази асансьорна отоплителна инсталация е възможно да се направи подобна система за автономна система. Но за тази цел се използват дву- или трипътни клапани с термостати.\nСхемата на възела на асансьора\nНа пръв поглед принципът на работа на асансьора на отоплителната система трябва да бъде доста сложна система. На практика обаче е разработен успешен проект, който в техническите си характеристики е подобен на трипътен смесителен вентил.\nСтруктурно се състои от следните елементи:\nInlet. Чрез него влиза в топлоносителя с висока температура под максимално налягане;\nОбратна връзка. Необходимо е да се свърже охладената вода за по-нататъшно смесване с горещия поток;\nДюза. Ключовият елемент на схемата на асансьорните възли на отоплителната система. Горещата вода влиза под налягане и създава вакуум в приемната камера. В резултат на това, охладената охлаждаща течност се смесва с нагретия;\nИзходът. Той е свързан с разпределителната система на тръбопроводите за по-нататъшното транспортиране на течности към потребителите.\nСхемата на асансьорната отоплителна възлова точка\nОсвен това асансьорът на системата за централно отопление трябва да включва допълнителни елементи. Те включват капани за кал, клапани и сензори. Последните са задължителни за монтаж, тъй като с тяхна помощ се наблюдават параметрите на цялата система.\nСлед като сте разбрали какво е асансьорната отоплителна възела, трябва да научите повече за видовете и начините за регулиране на режимите на работа.\nСлед проверката на работата на асансьора и цялата отоплителна система е задължително да се изисква актуализиран паспорт на устройството. Той посочва първоначалните характеристики и действителните след проверките на проверката.\nВидове асансьорни нагревателни възли\nТази схема на отопление на асансьора не разкрива механизма за регулиране на температурния режим. И това е основният начин за оптимизиране на потреблението на топлинна енергия в зависимост от външни фактори - външната температура, степента на изолация на къщата и т.н. За тази цел в дюзата е монтирана специална пръчка с форма на конус. Скоростите осигуряват връзката с клапана. Чрез регулиране на позицията на пръта се променя пропускателната способност на дюзата.\nВ зависимост от инсталираното оборудване има два вида регулируеми асансьорни нагревателни възли:\nРъчен режим. Ротацията на вентила се извършва по традиционния метод. В този случай отговорният служител трябва да наблюдава отчитанията на манометрите и термометрите на системата;\nАвтоматично. На вентила на щифта е монтирано серво задвижване, което е свързано към сензорите за температура и налягане. В зависимост от установените индикатори пръчката се движи.\nТипичният чертеж на асансьора трябва да включва не само необходимите елементи, оперативните характеристики на системата. И за това трябва да направите изчислението на параметрите. Тази работа се извършва само от специализирани дизайнерски организации, тъй като изисква разглеждане на всички фактори.\nМонтирането на регулируем асансьор за отопление в комбинация с консуматор на топлинна енергия ще спести до 30% от потреблението на гореща охлаждаща течност.\nИнсталационни функции и проверка\nТрябва да се отбележи, че инсталирането и тестването на работата на асансьора и отоплителната система е прерогатив на представителите на обслужващата компания. Правенето му на наемателите на къщата е строго забранено. Въпреки това се препоръчва познаването на разположението на асансьорите на системата за централно отопление.\nПроектирането и монтажът отчитат характеристиките на входящата охлаждаща течност. Също така се взема предвид разклоняването на мрежата в къщата, броя на отоплителните уреди и температурния режим на работа. Всеки автоматичен асансьор за отопление се състои от две части.\nРегулиране на дебита на входящата топла вода, както и измервания на техническите показатели - температура и налягане;\nДиректно смесване възел себе си.\nОсновната характеристика е съотношението на смесване. Това е съотношението на обема на топлата и студената вода. Този параметър е резултат от точни изчисления. Тя не може да бъде постоянна, тъй като зависи от външни фактори. Монтажът трябва да се извършва стриктно според схемата на асансьора на отоплителната система. След това се извършва фина настройка. За да се намали грешката се препоръчва максимално натоварване. По този начин температурата на водата в връщащата тръба ще бъде минимална. Това е предпоставка за прецизно управление на автоматичната работа на вентила.\nСлед определен период от време са необходими планирани инспекции на асансьора и отоплителната система като цяло. Точната процедура зависи от конкретната схема. Можете обаче да създадете общ план, който включва следните задължителни процедури:\nПроверка на целостта на тръбите, клапите и устройствата, както и съответствието на техните параметри с паспортните данни;\nРегулиране на сензори за температура и налягане;\nИзчисляване на коефициента на отклонение. Дори и за най-точната схема на отопление на асансьора, оборудването и тръбопроводите износват с течение на времето. Това изменение по необходимост се взема предвид при създаването му.\nСлед извършване на тези работи централното отоплително тяло на асансьора трябва да бъде запечатано, за да се предотврати неразрешената намеса.\nНе използвайте собствени схеми на асансьорни възли за системи за централно отопление. Те често не вземат под внимание най-важните характеристики, които не само могат да намалят ефективността на работата, но и да предизвикат извънредна ситуация.\nВ повечето случаи смесителите се монтират в сутерена на сградата. За да изпълнява функциите си, е необходимо да се вземат предвид характеристиките на стаята - сезонни промени в температурата и влажността.\nСъществуват редица изисквания за тези показатели, които трябва да бъдат изпълнени. Това важи особено за асансьорите на системата за централно отопление с инсталирани автоматични серво задвижвания:\nЗа да се предотврати появата на конденз на повърхността на тръбите, са разположени системи за отвеждане на вентилацията;\nЗа електрически уреди е необходимо отделно табло. Препоръчва се да се осигури автономен източник на енергия в случай на аварийно захранване.\nВ действителност обаче рядко се спазват тези правила. В резултат на това, дори и за най-ефективния чертеж на асансьор, практическото му приложение може да се различава значително. Ето защо са се появили алтернативни схеми за смесване на охлаждащите потоци.\nВ някои нови жилищни сгради, свързани с централно отопление, няма отоплителна схема с асансьорна главина. За инсталацията ви трябва да се свържете с управляващото дружество.\nДруги варианти на термични възли\nВъз основа на основния принцип на работа на асансьора на отоплителната система са разработени алтернативни начини за поддържане на желаното ниво на температурата в тръбите за потребителите. Тяхната разлика от традиционната схема е наличието на сложна електронна система за управление.\nПървото нещо, което разработчиците на този сайт забеляза, е оптималното потребление на топла вода. Поради това на входната дюза е монтиран топломер. Тя дава възможност не само да се види обемът на охлаждащата течност в домашната система, но и да се изчисли автоматично нейната цена и да се предават данни на управляващото дружество.\nИнсталираните помпи ви позволяват да контролирате скоростта на преминаване на охлаждащата течност през тръбите. Това е необходимо, за да се намали грешката при смесване на флуидния поток в дюзата. За тази цел са монтирани температурни датчици на входящите и връщащите тръби. Ако нивото на загряване на водата е по-малко от определеното, помпата спира да работи назад. За да се увеличи обемът на горещата охлаждаща течност, се активира съответното помпено оборудване.\nЗависимост от захранването. Аварийният източник на електроенергия може да работи само за кратко време. За предпазване от падания на напрежение трябва да се монтира кондензационен токоизправител;\nС нарастващата сложност на системата се увеличава вероятността от провала. Достатъчно е един от сензорите да се провали - параметрите на оптималното смесване ще се променят.\nВъпреки тези фактори, популярността на новите системи се свързва с тяхната лесна употреба и значителни икономии на разходите за отопление. Ето защо ще се нуждаят от подобрени асансьорни възли за централната отоплителна система.\nЩо се отнася до първичните разходи за закупуване на оборудване и инсталация - тези инвестиции се връщат под формата на спестени средства за заплащане за отопление за 3-5 години. Но при условие, че професионалните и честни фирми участват в проектирането и инсталирането.\nПример за интегрирането на асансьорния отоплителен център във връзка с измервателния уред за отчитане на топлинната енергия:\nПринципът и схемата на възела\nЕлементи на асансьора на отоплителната система\nСхема на свързване на асансьора към отоплителната система\nПортал за отопление "за отопление на водата\nАсансьорна възела на отоплителната система: дизайн, принцип на работа и диаграми на свързване\nВ малките индивидуални отоплителни системи за селски къщи често се използва под-възел - схема за закрепване на котела, която ви позволява да добавите някои от вече охладените, след това на връщащата главна линия към горещата охладителна течност. Така че е необходимо да се направи и в организацията на топлоснабдяването на градските високи повишения, отопляеми централно. За тази цел е предназначен отоплителният асансьор.\nПреди да говорим за ситуациите, в които се използва това устройство, трябва да разгледаме схемите на котелните помещения или, както казват експертите, техните температурни схеми.\n150 (поток) и 70 ("обратен") градуси.\nИзборът на температурен режим на работа на котелна централа се определя от икономическите показатели, свързани с производството и преноса на топлинна енергия, и зависи от географската ширина и съответния климат.\nСпоред първия график отоплителните инсталации работят в Мурманск, според втората - например в Москва, а според третото - в южната част на страната: в Краснодар или в Сочи.\nОхлаждащата течност с температура 90-95 градуса може да се достави директно на потребителите. Без каквито и да било междинни операции, той влиза в колектора, а след това в реки и радиатори на апартаментите. Ако охладителната течност навлезе в къщата с по-висока температура, тогава според нормите е необходимо тя да се охлади.\nСъщо така температурата на охлаждащата течност трябва да се регулира, когато външната температура се промени, в противен случай тя ще бъде прекалено гореща в апартаментите през периода на затопляне. Това е мястото, където асансьорската апаратура идва на помощ.\nСхемата за свързване на къща за отопление към DPT чрез асансьор се нарича зависима.\nИма и схема за независима връзка - чрез топлообменник и температурен контролер, но е по-рядко срещана.\nсмесителна камера (вакуум);\nПо същество това устройство е реактивна помпа: в бързо движещ се поток от горещи падания на налягането на охлаждащата течност (закон на Бернули), поради което работната среда от връщащата линия е засмукана.\nОсновните параметри са диаметрите на конуса и камерата за смесване. Те се избират по такъв начин, че при нормална плътност и воден поток от мрежата основната характеристика на асансьора (съотношението на смесване) остава в рамките на определени граници.\nПри затопляне или охлаждане на улицата температурата на входа (и нейната плътност) също ще се променят. Следователно, потокът през конуса и линията на смесване ще се увеличи или намали. По този начин системата реагира на температурните колебания във външния въздух.\nПрактиката на отоплителния асансьор се дължи на следните предимства:\nпростота на устройството и в резултат на това минимална поддръжка;\nнестабилност (действа без участието на електроенергия);\nнезависимостта на съотношението на смесване на хидравличния режим във външната мрежа;\nналичието на допълнителна функция: възелът играе ролята на циркулационна помпа.\nХарактерни "минуси" на тази технология са:\nнеспособността да се контролира температурата на изхода;\nнеобходимостта от разлика в налягането между линиите на потока и връщащата линия в диапазона 0.8 - 2 atm;\nсложността и високата точност на изчисляването на диаметъра на дюзовия конус и размера на смесителната камера.\nЕлектрическа схема на възела на отоплителната система на асансьора\nПроцесите на нагряване на вода за системи за гореща вода (HWS) и отопление са свързани помежду си по някакъв начин.\nПоради факта, че температурата на водата в захранването с гореща вода при каквито и да е условия трябва да се поддържа в рамките на 60 - 65 градуса, при положителни температури на външния въздух може да се подава по-гореща охладителна течност от асансьора, отколкото е необходимо.\nВ този случай има излишна топлинна консумация на ниво от 5% до 13%. За да се избегне това явление, се използват три свързващи вериги на асансьора:\nс регулатор на дебита на водата;\nс регулираща помпа.\nПри това условие е възможно да се избегне отклонение от пода до пода, което се случва в еднотръбни системи в случай на намаляване на дебита на охлаждащата течност.\nСхемата "Асансьор + контролер на дебита" обаче не може да поддържа температурата след това устройство на приемливо ниво с отклонения от нормалната температурна графика.\nЗоната на напречното сечение на изхода на дюзата се управлява от игла, поставена в нея. Това увеличава съотношението на смесване и съответно намалява температурата на охлаждащата течност след асансьора.\nНедостатъкът на тази схема е, че с въвеждането на иглата в отвора на конуса се повишава водоустойчивостта на последната, в резултат на което се намалява скоростта на потока на охлаждащата течност и съответно количеството топлина, доставяно.\nСхематична схема на регулиращия се асансьор\nС регулираща помпа\nПомпата е монтирана на линията за смесване на асансьора или е успоредна на него. В допълнение към това се монтират регулаторите на потока на охлаждащата течност и температурата. Това решение е много ефективно, защото позволява:\nрегулирайте температурата на охлаждащата течност при всяка външна температура, не само когато тя е над нулата;\nза да поддържа циркулацията на охлаждащата течност във вътрешната мрежа, когато външният спира.\nНедостатъците на схемата включват високата цена, сложността и увеличените експлоатационни разходи, дължащи се на захранването на помпата.\nh3 е съпротивлението на отоплителната система, m. v.;\nПредишна Статия Как да нагреете най-отдалечените ъгли на къщата? Инсталация на печка Kuznetsov с бойлер за отопление\nСледваща Статия Производство на горивни брикети от дървени стърготини: подробни инструкции и препоръки\nенергия с прости думиРегулиране на температурата на охлаждащата течностВ тази статия искам да кажа как и въз основа на това, което температурата на охлаждащата течност се регулира. Не мисля, че тази статия ще бъде полезна или интересна за служителите в енергийната система, тъй като те няма да научат нищо ново от нея.\nФормула консумация на топла вода мрежа