MP PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL - PDF\nMP PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL\nDownload "MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL"\n1 A MP cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro CENTRALĂ TERMICĂ MURALĂ CU CONDENSARE, PE GAZ Manual de instrucţiuni destinat utilizatorului şi instalatorului el ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης για τον χρήστη και τον εγκαταστάτη\n2 Vážený zákazník, naše společnost se domnívá, že náš nový výrobek uspokojí všechny Vaše požadavky. Koupě našeho výrobku je zárukou splnění všech Vašich očekávání: tzn. dobré fungování a jednoduché racionální použití. Žádáme Vás, abyste tento návod neodkládal, ale naopak ho pozorně přečetl, obsahuje užitečné informace pro správnou a účinnou údržbu Vašeho výrobku. Naše společnost prohlašuje, že tyto výrobky jsou osazeny označením následujících směrnic Evropského parlamentu a Rady: - Směrnice 2009/142/ESo spotřebičích plynných paliv - Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES - Směrnice 2006/95/ES týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí - Směrnice 2009/125/ES ekodesign - Nařízení (EU) č. 813/ /2013 v souladu se základními požadavky Uživatel & Instalatér (cs) Naše společnost si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu k třetím osobám. Zařízení mohou používat děti starší než 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, anebo nezkušené a neznalé osoby za předpokladu, že jsou pod dohledem anebo byly poučeny o bezpečném použití zařízení a pochopily nebezpečí, která vyplývají z jeho použití. Děti se nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu, jejichž provádění musí zajišťovat uživatel, nesmí provádět děti bez dohledu. OBSAH Popis symbolů...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 VŠEOBECNÁ NASTAVENÍ...4 RADY JAK UŠETŘIT ENERGII UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU NASTAVENÍ TEPLOTY NA VÝSTUPU VYTÁPĚNÍ A TUV REŽIMY PROVOZU DLOUHODOBÉ NEPOUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU. PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA ( ) ZMĚNA PLYNU PORUCHY MENU INFORMACE O KOTLI NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU POKYNY PRO ŘÁDNOU ÚDRŽBU VYPNUTÍ KOTLE...7 UPOZORNĚNÍ PŘED INSTALACÍ INSTALACE KOTLE ČERPADLO KOTLE INSTALACE POTRUBÍ ODTAHU SPALIN - SÁNÍ KOAXIÁLNÍ ODTAH SPALIN - SÁNÍ DĚLENÝ ODTAH SPALIN - SÁNÍ ODKOUŘENÍ KOTLŮ V KASKÁDĚ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJENÍ PŘIPOJENÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY...11 NASTAVENÍ PARAMETRŮ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU - SPECIÁLNÍ FUNKCE FUNKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU NASTAVENÍ PLYNOVÉ ARMATURY FUNKCE KOMINÍK PORUCHY, KTERÉ NEMŮŽE RESETOVAT UŽIVATEL NASTAVENÍ PARAMETRŮ NASTAVENÍ PLYNOVÉ ARMATURY ZMĚNA PLYNU REGULAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY ÚDAJE O PRŮTOKU VODY/VÝTLAČNÉ VÝŠCE NA VÝSTUPU KOTLE ROČNÍ ÚDRŽBA ČIŠTĚNÍ SIFONU S ODVODEM KONDENZÁTU ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU NA STRANĚ SPALIN KONTROLA HOŘÁKU PARAMETRY SPALOVÁNÍ VÝMĚNA TERMOPOJISTKY VÝMĚNÍKU ODINSTALOVÁNÍ, LIKVIDACE A RECYKLACE TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ PARAMETRY INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU (1-03/15) 2\n3 Popis symbolů UPOZORNĚNÍ Riziko poškození nebo špatného provozu zařízení. Dbejte na upozornění na nebezpečí, která se týkají ohrožení osob. NEBEZPEČNÍ POPÁLENÍ Před zásahem na místech, která jsou vystavena teplu, vyčkejte, dokud zařízení nezchládne. NEBEZPEČÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ Elektrické části pod proudem, nebezpečí elektrického proudu. NEBEZPEČÍ MRAZU Díky vysokým teplotám možná tvorba ledu. DŮLEŽITÉ INFORMACE Tyto informace je třeba důkladně pročíst, jsou nezbytné pro správný provoz kotle. VŠEOBECNÝ ZÁKAZ Je zakázáno provádět/používat viz popisek vedle symbolu. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY JE CÍTIT PLYN Vypněte kotel. Nezapínejte žádná elektrická zařízení (např. světla). Uhaste případné volné plamínky a vyvětrejte. Kontaktujte autorizovaný servis. JSOU CÍTIT SPALINY Vypněte kotel. Vyvětrejte v místnosti. Kontaktujte autorizovaný servis. HOŘLAVÉ LÁTKY Nepoužívejte/neskladujte v blízkosti kotle hořlavé látky (např. papír, ředidlo atd.). ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ KOTLE Před jakýmkoliv zásahem vypojte kotel z elektrické sítě. Zařízení není určeno osobám, jejichž fyzické, senzorické a mentální schopnosti jsou omezené nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou jsou případy, kdy mají u sebe zodpovědnou osobu, která zajistí dohled a jejich bezpečnost. Uživatel & Instalatér (cs) BAXI jako jeden z největších evropských výrobců kotlů a systémů pro vytápění získalo certifikaci CSQ pro systémy řízení kvality (ISO 9001) pro ochranu životního prostředí (ISO 14001) a pro bezpečnost a zdraví na pracovišti (OHSAS 18001). To je důkazem, že BAXI považuje za své strategické cíle ochranu životního prostředí, spolehlivost a kvalitu svých výrobků, zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců (1-03/15)\n4 VŠEOBECNÁ NASTAVENÍ Tento kotel slouží k ohřevu vody na teplotu nižší než je teplota varu při atmosférickém tlaku. V závislosti na provedení a výkonu musí být kotel připojen na systém vytápění a vybrané modely k rozvodné síti TUV. Před samotným připojením kotle, které musí být provedeno vyškoleným technikem, je nutno vykonat následující: Zkontrolujte, zda je kotel připraven pro provoz na používaný druh plynu. Tato informace je uvedena na obalu a na štítku, který je umístěn přímo na zařízení. Zkontrolujte, zda má komín dostatečný tah, zda nemá zúžení a nejsoutam vyvedena odkouření dalších zařízen. Kromě případů společných odtahů spalin realizovaných podle platných norem a předpisů. V případě využití starších odtahů zkontrolujte, zda jsou perfektně vyčištěny. Uvolnění případných usazenin během provozu by mohlo omezit průchod spalin. Aby mohl být zajištěn správný provoz a záruka na zařízení, je nezbytné dodržovat následující pokyny. 1. Okruh TUV 1.1 Pokud tvrdost vody překročí hodnotu 20 F (1 F = 10 mg uhličitanu vápenátého na litr vody) je povinná instalace dávkovače polyfosfátů nebo systému se stejným účinkem, který odpovídá platným normám. Uživatel & Instalatér (cs) 1.2 Po instalaci kotle a před jeho spuštěním je nutné systém důkladně vyčistit. 1.3 Použití materiálů pro okruh TUV musí být v souladu se směrnicí 98/83/CE. 2. Okruh vytápění 2.1 Nový systém: Před instalací kotle musí být systém důkladně vyčištěn od zbytků nečistot po řezání závitů, svařování a případných zbytků ředidel a pájecích past. Pro čištění používejte vhodné prostředky do topných systémů běžně dostupné na trhu (např. Sentinel X100). Použití nevhodných - příliš kyselých nebo zásaditých - prostředků může poškodit použité materiály otopné soustavy (kovy, plasty a gumová těsnění). Při používání těchto výrobků vždy dodržujte instrukce. 2.2 Starší systém: Před instalací kotle musí být systém dokonale vyčištěn od kalu a kontaminovaných látek. Vhodné prostředky pro čištění: SENTINEL X300 nebo X400. Při používání těchto výrobků vždy dodržujte přiložené instrukce. Připomínáme, že usazeniny v topném systému způsobují funkční problémy v provozu kotle (např. přehřívání a hlučnost výměníku) Uvedení do provozu musí provést autorizovaný servis, který musí zkontrolovat: zda údaje na výrobním štítku odpovídají údajům napájecí sítě (elektřina, plyn, voda). zda je instalace v souladu s platnými normami, zda bylo řádně provedeno elektrické zapojení do sítě a uzemnění. Zařízení může být instalováno ve vhodné kotelně, která splňuje podmínky platných norem (zařízení s tepelným příkonem> 50 kw). V případě nedodržení pokynů ztrácí platnost záruka na zařízení. Autorizovaná servisní střediska naleznete v přiloženém seznamu. Před uvedením kotle do provozu odstraňte ochrannou fólii. Nepoužívejte však ostré nástroje nebo drsné materiály, které by mohly poškodit lak. Části balení (igelitové sáčky, polystyrén atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, jelikož mohou být případným zdrojem nebezpečí. RADY JAK UŠETŘIT ENERGII Regulace topení Přívodní teplotu kotle nastavte podle typu systému. Pro systémy s radiátory doporučujeme nastavit maximální přívodní teplotu vody topení na cca 60 C, a zvýšit uvedenou teplotu v případě, že nedojde k dosažení požadovaného teplotního komfortu prostředí. V případě systémů s podlahovými panely nepřekračujte teplotu předpokládanou jeho projektantem. Pro automatické přizpůsobení přívodní teploty podle atmosférických podmínek nebo vnitřní teploty doporučujeme použití vnější sondy a/nebo ovládacího panelu. Tímto způsobem nedojde k vyšší produkci tepla jako je ve skutečnosti zapotřebí. Nastavte teplotu prostředí tak, abyste nepřehřívali místnosti. Každý nadměrný stupeň s sebou přináší cca 6% zvýšení energetické spotřeby. Přizpůsobte teplotu prostředí i podle typu užití místností. Například ložnici nebo méně užívané pokoje můžete topit při nižší teplotě. Používejte časové programy a nastavte teplotu prostředí v noci na nižší teplotu jako je denní teplota přibližně o 5 C. Nižší teplota se nevyplácí ve smyslu energetické úspory. Pouze při dlouhodobé absenci, jako jsou kupříkladu prázdniny, snižte teplotu o více stupňů vzhledem na nastavenou hodnotu teploty. Nepřikrývejte radiátory, abyste nebránili správnému oběhu vzduchu. Nenechávejte přivřené okna kvůli větrání místností; naopak je na krátkou dobu otevřete. Teplá užitková voda Viditelnou úsporu získáte nastavením požadované teploty užitkové vody, přičemž se vyhýbejte jejímu míchání se studenou vodou. Každý další ohřev způsobuje plýtvání energií a větší tvorbu vodního kamene (1-03/15) 4\n5 1. UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU Pro správné uvedení kotle do provozu postupujte následovně: Zkontrolujte připojovací přetlak (kapitola 6); Zapojte kotel do elektrické sítě Otevřete plynový kohout (žlutá barva, umístěn pod kotlem); Zvolte požadovaný režim pro vytápění (kapitola 1.2). Pokud nedojde k odvzdušnění plynových rozvodů, během uvedení do provozu nemusí dojít k zapálení hořáku a kotel se následně zablokuje. V tomto případě doporučujeme zopakovat postup při uvedení do provozu, dokud se plyn nedostane k hořáku. Pro obnovení provozu kotle stiskněte tlačítko alespoň na 2 vteřiny. Legenda TLAČÍTEK Nastavení teploty TUV (tlačítko + pro zvýšení teploty a tlačítko pro snížení) Regulace nastavení teploty vytápění (tlačítko + pro zvýšení teploty a tlačítko pro snížení) Legenda SYMBOLŮ Informace o provozu kotle Režim provozu: TUV TUV & Vytápění Pouze Vytápění Vypnuto Reset Výstup z menu/funkce Vypnuto: vytápění a TUV neaktivní (je aktivní pouze protizámrazová ochrana kotle) Porucha, která zabraňuje zapálení hořáku Nízký tlak v kotli/systému Požadavek na zásah autorizovaného servisu Manuálně resetovatelná chyba, tlačítko Porucha Zapnutý hořák 1.1 NASTAVENÍ TEPLOTY NA VÝSTUPU VYTÁPĚNÍ A TUV Aktivní režim provozu TUV Aktivní režim provozu vytápění Programovací menu Informační menu Nastavené měrné jednotky (SI/US) Nastavení teploty na výstupu topení a TUV (v případě externího zásobníku) se provádí pomocí tlačítek a. Zapálení hořáku je na displeji zobrazeno symbolem. VYTÁPĚNÍ: během provozu kotle pro vytápění je na displeji zobrazen symbol střídavě s teplotou na výstupu topení ( C). V případě zapojení vnější sondy tlačítka nepřímo ovládají teplotu prostoru (tovární hodnota 20 C). TUV: příprava TUV je možná zapojením externího zásobníku ke kotli. Během provozu kotle pro TUV je na displeji zobrazen symbol střídavě s teplotou na výstupu topení ( C). Část UŽIVATEL (cs) 1.2 REŽIMY PROVOZU ZOBRAZENÝ SYMBOL REŽIM PROVOZU TUV TUV & VYTÁPĚNÍ POUZE VYTÁPĚNÍ Provoz zařízení v režimu TUV vytápění nebo pouze vytápění aktivujete opakovaným stisknutím tlačítka a výběrem jednoho ze tří možných režimů. Chcete-li zachovat aktivní pouze protizámrazovou ochranu, stiskněte tlačítko, na displeji se zobrazí symbol (pokud kotel není zablokován) (1-03/15)\n6 2. DLOUHODOBÉ NEPOUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU. PROTIZÁMRAZOVÁ OCHRANA ( ) POkud možno nevypouštějte vodu z celého systému vytápění, protože častá výměna vody způsobuje zbytečné a škodlivé usazování vodního kamene uvnitř kotle a topných těles. V případě, že nebudete topný systém během zimy používat a v případě nebezpečí mrazu, doporučujeme smíchat vodu v systému s vhodnými nemrznoucími směsmi určenými k tomuto účelu (např. polypropylénový glykol splu s prostředky zabraňujícími usazování kotelního kamene a korozi). Elektronické ovládání kotle je opatřeno funkcí proti zamrznutí v okruhu vytápění, která se aktivuje, když je teplota vody přiváděné do systému nižší než 5 C. Tato funkce uvede do provozu hořák, který pracuje až do doby, kdy teplota přiváděné vody dosáhne hodnotu 30 C. Tato funkce je aktivní, pokud je kotel elektricky napájen, je připojen plyn, v systému je předepsaný tlak a kotel není zablokován. 3. ZMĚNA PLYNU Kotle mohou pracovat jak na zemní plyn (G20), tak na LPG (G31). Pokud je nutná změna, obraťte se na autorizovaný technický servis. 4. PORUCHY Poruchy zobrazené na displeji označuje symbol kompletní seznam poruch. a číslo (kód poruchy). V následující tabulce naleznete Objeví-li se na displeji symbol uživatel může poruchu restartovat. Kotel resetujete tlačítkem. Pokud se poruchy vyskytují často, kontaktujte autorizovaný servis. Část UŽIVATEL (cs) Popis závady Popis závady 10 Snímač vnější sondy 125 Bezpečnostní zákrok způsobený absencí oběhu. (kontrola pomocí teplotního snímače) 20 Přívodní snímač NTC 128 Neexistuje plamen 28 Čidlo NTC spalin 130 Zákrok sondy NTC na zjištění spalin z důvodu přehřátí 40 Vratné čidlo NTC 133 Nedošlo ke spuštění (4 pokusy) 50 Čidlo NTC TV (pouze pro model s topením pomocí bojleru) 151 Vnitřní závada desky kotle 52 Čidlo TV solárního systému (je-li napojený na solární systém) 152 Obecná chyba nastavení parametrů 73 Čidlo solárního kolektoru (je-li napojený na solární systém) 153 Nucený reset z důvodu stisknutí tlačítka Reset po dobu déle než 10 sekund (viz kapitolu PORUCHY, KTERÉ NEMŮŽE RESETOVAT UŽIVATEL ) 83 Problém komunikace mezi kartou kotle a obslužnou jednotkou. Pravděpodobně došlo ke zkratu na kabeláži. 160 Závada chodu ventilátoru 84 Porucha v komunikaci mezi více obslužnými jednotkami (vnitřní závada) 321 Závada čidla NTC TV 98 Příslušenství nezjištěno (*) 343 Obecná chyba nastavení parametrů solárního systému (je-li napojený na solární systém) 109 Výskyt vzduchu v okruhu kotle (dočasná porucha) 384 Cizí světlo (parazitní plamen - vnitřní závada) 110 Zákrok bezpečnostního termostatu/termopojistky/termostat příruby výměníku (**) z důvodu přehřátí (pravděpodobné 385 Příliš nízké napájecí napětí zablokování čerpadla anebo výskyt vzduchu v topném okruhu). 111 Elektronický bezpečnostní zákrok z důvodu přehřátí. 386 Nedošlo k dosažení rychlostního limitu ventilátoru 117 Příliš vysoký tlak hydraulického okruhu 430 Bezpečnostní zákrok způsobený absencí oběhu (kontrola pomocí tlakového snímače) 118 Příliš nízký tlak hydraulického okruhu 432 Bezpečnostní termostat aktivovaný z důvodu příliš vysoké teploty nebo chybějícího uzemnění (E110) (*) Po elektrickém zapojení kotle (nebo následkem Resetu kvůli zablokování) se na displeji bude znázorňovat kód závady, dokud nedojde k ukončení diagnostiky systému. Bude-li kód závady přetrvávat, znamená to, že příslušenství nebylo zjištěno. (**) Viz kapitolu REGULAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY. Pokud dojde k poruše, zapne se podsvícení displeje a je zobrazen kód poruchy. Je možné provést 5 pokusů o restart, poté se kotel zablokuje. Pro další pokus o restart vyčkejte 15 minut (1-03/15) 6\n7 5. MENU INFORMACE O KOTLI Působte na tlačítko pro zobrazení informací uvedených v následující tabulce. Pro výstup stiskněte tlačítko. Popis Popis 00 Vnitřní sekundární kód závady 12 Ionizační proud 01 Teplota náběhu topení 13 Hodiny provozu hořáku 02 Vnější teplota (je-li vnější čidlo) 14 Režim provozu topení zóna 1 03 Teplota vody ve vnějším zásobníku (připravené modely) 15 Režim provozu topení zóna 2 04 Teplota TUV (připravené modely) 16 Režim provozu okruhu TUV 05 Tlak vody topného systému 17 Režim provozu kotle 06 Teplota návratu topení 18 Režim provozu solárního systému 07 Teplota čidla spalin 19 Informace o výrobci 08 Nepoužitá 20 Informace o výrobci 09 Teplota solárního kolektoru 21 Energetická spotřeba plynu v režimu TOPENÍ 10 Teplota náběhu topení zóna 1 22 Energetická spotřeba plynu v režimu TUV 11 Teplota náběhu topení zóna 2 23 Energetická spotřeba plynu v režimu TOPENÍ+TUV Informace 21, 22 a 23 se zobrazují střídavě s hodnotou energetické spotřeby plynu vyjádřenou v milionech, tisících a jednotce kwh. Např.: 21 / 033 / 145 / 827 se vztahuje k energetické spotřebě plynu v režimu TOPENÍ rovnající se kwh. 6. NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU Je třeba pravidelně kontrolovat tlak na tlakoměru, musí být 1-1,5 bar. V případě podtlaku otočte napouštěcím ventilem kotle. Doporučujeme otáčet tímto kohoutem velmi pomalu, aby bylo usnadněno odvzdušnění. Kotel je vybaven tlakovým spínačem, který v případě nedostatku vody zabrání chodu kotle. Pokud by docházelo k častému poklesu tlaku, kontaktujte autorizovaný technický servis. 7. POKYNY PRO ŘÁDNOU ÚDRŽBU Aby byl zaručen bezchybný provoz a bezpečnost kotle, je nezbytné na konci každé sezóny zajistit prohlídku autorizovaným technickým servisem. Pečlivá údržba kotle umožňuje také úsporu nákladů na provoz celého systému. 8. VYPNUTÍ KOTLE Chcete-li kotel vypnout, přerušte přívod elektrického proudu do kotle. V režimu Vypnuto - protizámrazová ochrana kotel vypnutý, ale elektrické obvody kotle zůstávají pod elektrickým proudem a je aktivní protizámrazová ochrana. zůstane Část UŽIVATEL (cs) (1-03/15)\n8 UPOZORNĚNÍ PŘED INSTALACÍ Následující pokyny jsou určeny pro instalatéry, kterým umožní bezchybnou instalaci. Pokyny týkající se spuštění a používání kotle jsou obsaženy v části návodu, která je určena uživateli. Instalace musí být v souladu s platnými normami a zákony. Dále instalatér musí mít oprávnění pro instalaci plynových zařízení a topných systémů. Dále musí být také dodrženo: Kotel může být používán s jakýmkoliv typem konvektoru, radiátoru či termokonvektoru. Návrh a výpočet topného systému provádí projektant na základě grafu tlakových ztrát kotle, s přihlédnutím na ostatní součásti topné soustavy (např. čerpadla, armatury, tělesa atd.), viz přílohu SECTION E na konci návodu. Uvedení do provozu musí být provedeno autorizovaným servisem. Pokud není výše uvedené respektováno, pozbývá záruka platnost. Kotel je dodáván bez následujících komponentů, které musí montážník nainstalovat: EXPANZNÍ NÁDOBA - NAPOUŠTĚCÍ VENTIL - TERMOHYDRAULICKÝ ROZDĚLOVAČ (ANULOID). Části balení (igelitové sáčky, polystyrén atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, jelikož mohou být případným zdrojem nebezpečí. 9. INSTALACE KOTLE Část INSTALATÉR (cs) Po upevnění kotle ke zdi, zaměňte spodní zátku sifonu za zátku nacházející se v obalu s tím, že znovu použijete stejnou objímku a budete postupovat podle uvedení na obrázku. Po naplnění sifonu zkontrolujte jeho utěsnění. Doporučujeme provést fázi napouštění topného systému velmi pečlivě. Uvolněte všechny termostatické hlavice umístěné v systému, nechte pomalu natéct vodu, aby se do primárního výměníku nedostal vzduch, až je dosažen potřebný tlak pro provoz. Nakonec odvzdušněte radiátory. BAXI nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené vzduchem, který zůstal v primárním výměníku díky nedržení výše uvedených pokynů. Pečlivě upevněte hydraulické připojení kotle (max. silou 30 Nm). Obrázek šablony najdete na konci návodu v příloze SECTION C. Po stanovení přesného místa uložení kotle upevněte šablonu na zeď. Umístěte systém takovým způsobem, že nejdříve zapojíte přípojku vody a plynu nacházející se ve spodní traverze šablony. Ujistěte se, že zadní část kotle je co nejvíce zarovnaná se zdí (v opačném případě vypodložte dolní část). Doporučujeme nainstalovat na okruh topení dva uzavírací ventily (výtlačný a zpětný) G1-1/2", které v případě důležitých zákroků umožňují manipulaci bez potřeby vypustit celý systém topení. Na italském trhu musí být systém osazený bezpečnostními prvky pro Sběr R (bezpečnostní termostat, bezpečnostní snímač tlaku, uzavírací ventil paliva, atd.). Za hydraulické přípojky kotle zasuňte hydraulický separátor, který musí být přizpůsobený maximálnímu průtoku kotle a systému. V případě již existujících systémů nebo v případě výměn, doporučujeme kromě výše uvedeného instalovat na zpátečce a na spodní části kotle také vhodnou nádobu na zachycování usazenin a nečistot, které se mohou vyskytovat i po vyčištění a časem by se mohly dostat do oběhu. Po zavěšení kotle na zeď připojte vypouštěcí a sací potrubí dodané jako příslušenství, jak je uvedeno v následujících kapitolách. Připojte sifon na odpadovou šachtu, přičemž zachovejte stálý sklon. Vyhýbejte se horizontálním sklonům. Kotel je elektronicky připravený pro připojení do vnějšího bojleru TUV Nezvedejte zařízení tak, že budete vyvíjet sílu na plastové části jako je sifon nebo věžička spalin. 9.1 ČERPADLO KOTLE Čerpadlo kotle (13 - SECTION A) je modulované a jeho úkolem je zajistit cirkulaci vody mezi kotlem a termohydraulickým rozdělovačem (anuloidem) (hydraulika viz grafy v příloze SECTION E) Cirkulace vody v systému je zajištěna příslušnými čerpadly (viz kapitola ). Zkontrolujte, aby průtok vody v kotli nebyl nižší nez je hodnota uvedená v následující tabulce: Model Minimální průtok (l/h) Provozní průtok (l/h) s termohydraulickým rozdělovačem (anuloidem) BAXI (1-03/15) 8\n9 10. INSTALACE POTRUBÍ ODTAHU SPALIN - SÁNÍ Instalace kotle je snadná a jednoduchá díky dodávanému příslušenství, jehož popis následuje. Kotel je z výroby připraven na připojení koaxiálního potrubí odtahu spalin a sání, vertikálního nebo horizontálního typu. V případě děleného odkouření se používá sada pro dělené odkouření. UPOZORNĚNÍ C13, C33 Koncovky pro dělené odkouření musí být umístěny uvnitř čtverce o straně 50 cm. Podrobné informace neleznete u každého příslušenství. C53 Koncovky pro nasávání spalovacího vzduchu a pro odvádění spalin nesmí být umístěny na protilehlých stranách budovy. C63 Maximální tlaková ztráta vedení >ΔP nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce 1A. Vedení musí být certifikovaná pro daný typ použití a na teplotu vyšší než 100 C. Používaná komínová koncovka musí být certifikována podle normy EN C43, C83 Používaný komín nebo kouřovod musí být schválený pro dané použití. Pro kvalitní instalaci doporučujeme používat příslušenství dodávané výrobcem. TABULKA 1A Pokud je instalováno potrubí odtahu spalin a sání, které nedodává firma BAXI, musí být toho potrubí certifikováno pro daný typ použití a jeho maximální tlakové ztráty musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce. P (Pa) 1.90 MP MP 370 Pro zaručení vyšší bezpečnosti provozu je nutné, aby byli výfuky spalin dobře upevněné ke zdi pomocí příslušných upevňovacích svorek. Upevňovací svorky musí být umístěné ve vzdálenosti cca 1 metr jedna od druhé v blízkosti spojů. Je nutné dodržet minimální spádování vedení odtahu spalin směrem ke kotli, musí být 5 cm na metr délky. NĚKTERÉ PŘÍKLADY INSTALACE ODTAHOVÝCH POTRUBÍ A PŘÍSLUŠNÉ POVOLENÉ DÉLKY NAJDETE NA KONCI NÁVODU V PŘÍLOZE SECTION D KOAXIÁLNÍ ODTAH SPALIN - SÁNÍ Tento typ odkouření umožňuje odtah spalin a sání spalovacího vzduchu jak vně budovy, tak v kouřovodu typu LAS. Koaxiální koleno 90 umožňuje připojit kotel k potrubí odtahu spalin - sání jakéhokoli směru díky možnosti rotace o 360. Toto koleno může být používáno také jako přídavné koleno potrubí odtahu spalin, potrubí sání nebo s kolenem 45. V případě, že je potrubí odtahu spalin a sání vedeno vně budovy, musí vystupovat ze zdi alespoň 18 mm, aby bylo možné umístit růžici a utěsnit ji proti prosakování vody. Při vložení kolena 90 se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 1 metr. Při vložení kolena 45 se zkracuje celková délka vedení odtahu spalin a sání o 0,5 metru. První koleno 90 se nezapočítává do maximální možné délky DĚLENÝ ODTAH SPALIN - SÁNÍ Tento typ umožňuje vedení odtahu spalin jak vně budovy, tak prostřednictvím jednotlivých kouřovodů. Sání spalovacího vzduchu lze provést v jiném místě než je vyústění odtahu spalin. Sada děleného odkouření se skladá z redukční spojky odtahu spalin Ø 110 mm (B) a ze spojky sání vzduchu Ø 110 mm (A). Použijte těsnění a šrouby spojky sání vzduchu, které jste před tím demontovali ze zátky. Koleno o 90 umožňuje připojit kotel k potrubí odtahu spalin sání tak, že ho přizpůsobíte jakýmkoliv požadavkům. Toto koleno můžete použít i jako přídavné koleno potrubí odtahu spalin, potrubí sání nebo s kolenem o 45. Část INSTALATÉR (cs) Při použití kolena o 90 se zkracuje celková délka potrubí o 0,5 metr. Při použití kolena o 45 se zkracuje celková délka potrubí o 0,25 metr. První koleno 90 není zahrnuto do výpočtu maximální délky odkouření (1-03/15)\n10 10.3 ODKOUŘENÍ KOTLŮ V KASKÁDĚ Tento typ odkouření umožňuje odvádět spaliny kotlů v kaskádě prostřednictvím společného sběrače spalin. Tento sběrač může být používán pouze pro napojení kotlů na kouřovod. K dispozici jsou průměry: Ø125 mm - Ø160 mm e Ø200 mm. V nabídce je také široká řada příslušenství. TABULKA 1B MODEL KOTLE MAXIMÁLNÍ POČET KOTLŮ, KTERÉ LZE PŘIPOJIT V KASKÁDĚ PARAMETR P60 Poč. otáček/min (rpm) při minimálním výkonu Ø160 mm (250 kw Max) Ø200 mm (500 kw Max) G20 G Část INSTALATÉR (cs) U tohoto typu odkouření musí být do každého kotle vložená spalinová klapka (zpětný ventil) Ø 110/110 mm. Změňte parametr P60(a), jak je uvedeno v tabulce 1B, a postupujte podle pokynů uvedených v kapitole 14. Výpočet kouřovodu musí vždy provádět autorizovaná osoba a v souladu s platnými normami. 11. ELEKTRICKÉ PŘÍPOJENÍ Elektrická bezpečnost zařízení je dosažena pouze ve chvíli, když je příslušné zařízení připojeno na účinný uzemněný systém, provedený v souladu s platnými bezpečnostními nařízeními. Kotel se připojuje do jednofázové elektrické napájecí sítě o 230 V s uzemněním pomocí trojžilového kabelu, který je součástí vybavení kotle, přičemž je nutné dodržet polaritu Fáze Nula. Připojení proveďte pomocí dvoupólového vypínače s otevřením kontaktů alespoň na 3 mm. V případě výměny napájecího kabelu použijte harmonizovaný kabel HAR H05 VV-F 3x0,75 mm 2 s maximálním průměrem 8 mm. Abyste se dostali ke svorkovnicím, vyjměte přední panel kotle (upevněný 2 šrouby ve spodní části), skříňku s ovladači otočte směrem dolů a dostanete se ke svorkovnicím M1, M2, M3, pro elektrické zapojení tak, že vyjměte ochranný kryt. Pojistky rychlého typu 3,15 A jsou umístěny v napájecí svorkovnici (při kontrole a/nebo výměně vytáhněte držák pojistky černé barvy). VIZ SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ NA KONCI NÁVODU V PŘÍLOZE SECTION B Ověřte, zda celková jmenovitá spotřeba příslušenství napojeného k zařízení není vyšší než 2A. Pokud přesahuje tuto hodnotu, je nezbytné vložit mezi příslušenství a elektronickou desku relé. Zapojení na svorkovnicích M1- M3 jsou pod vysokým napětím (230 V). Než začnete provádět připojení, zkontrolujte, zda zařízení není napájeno elektrickým proudem. Dodržujte polaritu na svorkovnici M1: L (FÁZE) - N (NULA). SVORKOVNICE M1 (L) = Fáze (hnědá) (N) = Nulák (modrá). = Uzemnění (žluto-zelená). (1) (2) = kontakt pro Prostorový Termostat. Je nutné obnovit můstek na svorkách 1-2 svorkovnice M1 kotle v případě, že prostorový termostat nebude použitý nebo v případě nepřipojení vzdálené kontroly dodané jako příslušenství. SVORKOVNICE M2 Svorky 1 (podsvícení) - 2 (massa) - 3 (+12V): zapojení dálkového ovládání (nízké napětí), dodávané jako příslušenství na objednávku. Svorky 4-5 (všeobecné): zapojení vnější sondy (dodávané na objednávku) Svorky 6-5 (všeobecné): 2. pomocná sonda (sondy solárního systému, kaskády, zón atd.). Svorky 7-5 (všeobecné): 1. pomocná sonda (sondy solárního systému, kaskády, zón atd.). Svorky 9-10: připojení sondy zásobníku TUV. Svorka 8: nepoužívá se (1-03/15) 10\n11 SVORKOVNICE M3 Svorky 1-3: nepoužívá se. Svorky 4-5: připojení čerpadla zásobníku TUV. Svorka 6-7: připojení čerpadla okruhu vytápění (vnější, za termohydraulickým rozdělovačem - anuloidem). Pokud je zařízení připojeno na podlahový systém, instalatér musí zajistit instalaci bezpečnostního termostatu kvůli ochraně systému proti přehřívání. Pro umístění připojovacích kabelů svorkovnic používejte příslušné otvory, které jsou ve spodní části kotle. Pro připojení vnějších čerpadel je nezbytné použít relé 250Vac/250Vac s nejméně 16A jmenovitým proudem, které unese zapínací proudy vyšší než 100A PŘIPOJENÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU Připojení na svorkovnicích M1 jsou pod vysokým napětím (230 V). Před samotným zapojením zkontrolujte, zda zařízení není napájeno elektrickým proudem. Dodržujte polaritu v napájení L (FÁZE) - N (NULA). Pro připojení prostorového termostatu do kotle postupujte následujích způsobem: odpojte kotel z elektrické sítě; přistupte ke svorkovnici M1; sejměte můstek na konci kontaktů 1-2 a zapojte kabely Prostorového termostatu; zapojte kotel do elektrické sítě a ujistěte se, že prostorový termostat funguje správně PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Min. 200 mm 1500mm Kabel (1) ze svorkovnice M2 kotle je elektricky napájen (12 V) kvůli podsvícení displeje. Pro provoz dálkového ovládání není zapojení tohoto kabelu nezbytné. Pro provoz kotle s dálkovým ovládáním umístěným na stěně, je nutné dokoupit příslušenství A dodávané s držákem na stěnu A1. Instrukce pro správnou instalaci a používání naleznete u sady A. Je třeba provést následující: Odpojte kotel z elektrické sítě. Protáhněte 3 kabely ze svorkovnice kotle M2 otvorem v držáku A1, který se instaluje přímo na zeď. Zapojte kabely svorkovnice kotle M2 k příslušným svorkám (1)-(2)-(3) svorkovnice držáku A1. Připevněte držák A1 na stěnu pomocí hmoždinek a šroubů, které jsou součástí dodávky příslušenství. Opatrně umístěte dálkové ovládání A do držáku umístěného na stěně. Zapojte kotel do elektrické sítě a zkontrolujte, jestli se panel zapne. Část INSTALATÉR (cs) A A1 A - A1 B A A1 B B1 A1 B1 A A Ovládací panel A1 Základna pro ovládací panel na zdi B Příslušenství rozhraní led B1 Základová deska příslušenství rozhraní led (1) Pozadí displeje +12V (2) Uzemnění (3) Napájení/Signál +12V (1-03/15)\n12 Pomocí dálkového ovládání je možné nastavit časový program vytápění a TUV. Další informace naleznete v návodu u příslušenství. NASTAVENÍ PARAMETRŮ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ Symboly na dálkovém ovládání (příslušenství) Otočte ovladačem B Zobrazení na displeji Stiskněte ovladačem B Stiskněte současně tlačítko A a ovladač B Stiskněte tlačítko A nebo C Stiskněte současně tlačítka A a C LEGENDA MENU NA OBR. 1 Konečný uživatel 3 Technik 2 Uvedení do provozu 4 OEM Část INSTALATÉR (cs) DOPORUČUJEME VŠECHNY ZMĚNY PARAMETRŮ ZAZNAMENÁVAT DO TABULKY NA KONCI TOHOTO NÁVODU. Postup pro přístup do čtyřech úrovní menu, které umožňují programování kotle, je následující: z hlavního menu C. A a C (držte stisknuty asi 6 vteřin) B menu (viz obr. vedle a legenda). C opakovaně pro návrat zpět vždy o jednu úroveň až do hlavního menu. Když je ovládací panel nainstalovaný na zeď, je nutné aktivovat čidlo prostředí a modulaci přívodní teploty; postup je následující: A) ČIDLO PROSTŘEDÍ Vstupte do menu 2. B Obslužná jednotka B pro potvrzení. B řádek programu 40 (Použití jako) B. B (proti směru hodinových ručiček) Prostorový přístroj 1 B pro potvrzení (sonda prostředí je nyní aktivována). C pro návrat na předcházející menu poté B Konfigurace B. B řádek programu 5977 (Funkce vstupu H5) poté B pro potvrzení. B Žádný B pro potvrzení. Pro správný provoz prostorového přístroje během útlumového časového pásma nastavte parametr 5977 = Žádný. B) MODULACE TEPLOTY NA VSTUPU Pro nastavení modulované teploty na vstupu je nutné deaktivovat parametr 742 (HC1). Postup je následující: Vstupte do menu 2. B okruh vytápění 1 B pro potvrzení B 742 (Hodnota výstupu PT) B pro potvrzení. B (proti směru hod.ručiček) "---" tedy B pro potvrzení. Pokud se při otočení tlačítka B v hlavním menu zobrazí na displeji teplota na vstupu místo teploty prostoru, znamená to, že parametr 742 není nastaven správně. Po dokončení každé konfigurace systému (např. zapojení do solárního systému, připojení vnějšího zásobníku, atd.) je třeba aktualizovat desku kotle na novou konfiguraci: Vstupte do menu 2 viz popis na začátku této kapitoly. B Konfigurace B B programovací řádek6200 tedy B. B Ano tedy B pro potvrzení. ZÓNOVÝ SYSTÉM S INSTALOVANÝM DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM Elektrické zapojení a nezbytná nastavení pro řízení systému rozděleného do zón, kde se předpokládá instalace dálkového ovládání, se liší podle příslušenství, která jsou připojena ke kotli. Pokyny pro instalaci a konfiguraci naleznete v návodu u Rozšiřovacího modulu, který je dodáván jako příslušenství na objednávku. NASTAVENÍ TEPLOTY V TOPNÉM SYSTÉMU S VYSOKOU TEPLOTOU Aby nedocházelo k častému vypínání a zapínání, doporučujeme zvýšit minimální hodnotu teploty kotle pro vytápění úpravou, dle stejného postup viz bod B, paramentr 740 na hodnotu ne nižší než 45 C (1-03/15) 12\n13 NASTAVENÍ TEPLOTY V SYSTÉMU S NÍZKOU TEPLOTOU Pro systém s nízkou teplotou (např. podlahové vytápění), doporučujeme snížit maximální hodnotu teploty kotle pro vytápění nastavením parametru 741 (bod B) na hodnotu ne vyšší než 45 C VNĚJŠÍ SONDA Pro připojení uvedeného příslušenství viz obrázek vedle (svorky 4-5) a pokyny dodané společně s čidlem. S připojeným vnějším čidlem tlačítka, nacházející se na ovládacím panelu kotle, provádějí funkci translace paralelně s nastavenou klimatickou křivkou Kt (viz přílohu SECTION E a parametr P03 v tabulce v kapitole 14). Pro zvýšení teploty prostředí místnosti stiskněte tlačítko +, pro snížení teploty stiskněte tlačítko -. NASTAVENÍ KLIMATICKÉ KŘIVKY "Kt" Pro nastavení požadované klimatické křivky kt postupujte následovně: Vstupte do menu, jak je uvedeno v kapitole 14. Zvolte parametr P03. Zvolte si jednu z dostupných klimatických křivek, viz graf křivek na konci návodu v příloze SECTION E (předem nastavená křivka je 1,5). LEGENDA GRAFU KŘIVEK Kt - příloha SECTION E Přívodní teplota Vnější teplota ČERPADLO OKRUHU VYTÁPĚNÍ Čerpadlo systému musí být nainstalované za hydraulickým separátorem. Ten je třeba zvolit dle údajů o průtoku/výtlačné výšce, které systém vyžaduje (viz přílohu SECTION F). Pro připojení vnějších čerpadel je nezbytné použít relé 250Vac/250Vac s nejméně 16A jmenovitým proudem, které unese zapínací proudy vyšší než 100A VNĚJŠÍ ZÁSOBNÍK Kotel je elektricky připravený pro zapojení vnějšího bojleru. Hydraulické připojení vnějšího bojleru je znázorněno na obrázku v příloze SECTION F. Čerpadlo bojleru musí být připojené ke svorkám 4-5 svorkovnice M3 (viz přílohu SECTION B). Bojler musíte nainstalovat za hydraulický separátor. Použijte čidlo dodané jako příslušenství a zapojte ho ke svorkám 9-10 svorkovnice M2 (viz přílohu SECTION B). Ověřte, že výměnný výkon hadu bojleru je správný vzhledem na výkon kotle. Pro připojení vnějších čerpadel je nezbytné použít relé 250Vac/250Vac s nejméně 16A jmenovitým proudem, které unese zapínací proudy vyšší než 100A. EXTERNÍ MODULY PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU Kotel může nezávisle řídit až 3 topné okruhy pomocí využití externího příslušenství, mezi nimi prostorová jednotka, dálková ovládání a externí moduly (AGU e AVS 75). Elektronika tohoto kotle zahrnuje širokou řadu funkcí pro nastavení a řízení různých typů systémů. Pro správný provoz systému je nezbytné přidělit každému použitému příslušenství číslo (da 1 a 3), díky kterému ho deska kotle identifikuje. Doporučujeme pečlivě prostudovat také instrukce dodávané přímo s příslušenstvím SMÍŠENÉ ZÓNY ( SECTION F) Použitím externího modulu AVS75, dodávaného jako příslušenství na objednávku, lze řídit smíšenou zónu. Toto příslušenství je schopno řídit: zónové čerpadlo, směšovací ventil, teplotní sondu, bezpečnostní termostat a prostorový termostat. V návodech u příslušenství naleznete pokyny pro zapojení komponentů a řízení systému. Část INSTALATÉR (cs) KOTLE V KASKÁDĚ ( SECTION F) Pro dodávku teplé užitkové vody lze díky vnějšímu modulu AVS75, dodanému jako příslušenství, obsluhovat topný systém s maximálně 16 kotli napojenými v kaskádě a případný oddělený zásobník. Toto příslušenství, napojeno na jeden z kotlů v kaskádě, je schopné kontrolovat komponenty obvodu přímo až do maximálně 3 nezávislých výstupů relé, 2 teplotních čidel, 1 konektor pro omezující termostat vysokého napětí a 1 vstup ovládání (např. prostorový termostat). Pro provoz systému je nutná také instalace jednotky rozhraní OCI 345 na každém kotli, který tvoří kaskádu. Pro nastavení parametrů kotle viz kapitolu NASTAVENÍ PARAMETRŮ. Pro připojení komponentů a seřízení systému si přečtěte návod dodaný společně s příslušenstvím SOLÁRNÍ SYSTÉM ( SECTION F) Použitím externího modulu AGU 2.550, dodávaného jako příslušenství na objednávku, lze řídit solární systém. Pokyny pro zapojení systému naleznete v návodu dodávaném s příslušenstvím. HYDRAULICKÁ SCHÉMATA UVEDENÝCH PŘÍPADŮ NALEZNETE NA KONCI NÁVODU V PŘÍLOZE SECTION F (1-03/15)\n14 12. UVEDENÍ DO PROVOZU - SPECIÁLNÍ FUNKCE Po elektrickém zapojení kotle se na displeji objeví kód 311 a zařízení je připraveno pro postup spojený s prvním zapnutím. Dodržujte postup FUNKCE ODPLYNĚNÍ SYSTÉMU uvedený v následujícím odstavci a aktivujte program 312. Po ukončení této operace je zařízení připraveno k zapnutí hořáku. Během této fáze doporučujeme udržovat tlak systému na hodnotě mezi 1 a 1,5 bar FUNKCE ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU Tato funkce umožňuje usnadnění odstranění vzduchu z okruhu vytápění, když je kotel instalován do provozu a nebo když je během údržby vypuštěn primární okruh. Pro aktivování funkce odvzdušnění systému stiskněte současně tlačítka na 6 vteřin. Když je tato funkce aktivní, na displeji se zobrazí na několik vteřin nápis On, poté následuje programovací řádek 312. Elektronická deska aktivuje cyklus zapálení/vypnutí čerpadla, který trvá 10 minut. Funkce se automatický vypne na konci cyklu. Pro ruční ukončení této funkce stiskněte ještě jednou výše uvedená tlačítka současně na 6 vteřin. Část INSTALATÉR (cs) 12.2 NASTAVENÍ PLYNOVÉ ARMATURY Pro usnadnění nastavení plynové armatury postupujte podle následujících pokynů: Stiskněte současně tlačítka a alespoň na 6 vteřin. Když je funkce aktivována, na displeji se zobrazí na několik vteřin nápis On, poté se zobrazí programovací řádek 304 střídavě s hodnotou % výkonu kotle. Pomocí tlačítek nastavíte postupně výkon (citlivost 1%). Pro ukončení stiskněte alespoň na 6 vteřin současně tlačítka, viz popis v prvním bodě. Stisknutím tlačítka 12.3 FUNKCE KOMINÍK je možné zobrazit na 15 vteřin momentální hodnotu teploty na výstupu. Aktivováním této funkce je kotel přiveden na maximální výkon pro vytápění. Pro aktivování této funkce postupujte dle následujících pokynů: stiskněte současně tlačítka na 6 vteřin, na displeji se zobrazí nápis "303" střídavě s hodnotou výkonu kotle. Pomocí tlačítek a nastavíte výkon kotle 1=minimum, 2=maximum TUV, 3=maximum vytápění. Pro přerušení funkce opakujte pokyny viz první bod. 13. PORUCHY, KTERÉ NEMŮŽE RESETOVAT UŽIVATEL V případě PORUCHY, kterou nelze resetovat pomocí tlačítka (např. E151 nebo překročení 5 pokusů uživatele o ruční RESET) je nutné provést RESET desky stisknutím černého tlačítka ( R), které je umístěno pod gumovou krytkou (symbol ) na předním ovládacím panelu (obr. vedle) (1-03/15) 14\n15 14. NASTAVENÍ PARAMETRŮ Pro naprogramování parametrů elektronické desky kotle postupujte dle následujících pokynů: Stiskněte současně tlačítka na dobu 6 vteřin, dokud se na displeji nezobrazí programovací řádek P02 střídavě s nastavenou hodnotou ( C); Stiskněte tlačítko na 6 vteřin, dokud se na displeji nezobrazí nápis "On", uvolněte tlačítko a na displeji se zobrazí "P01"; Pomocí tlačítek můžete listovat v seznamu parametrů; Stiskněte tlačítko, hodnota zvoleného parametru začne blikat, pomocí tlačítek upravíte hodnotu; Stiskněte tlačítko pro potvrzení hodnoty nebo stiskněte tlačítko pro ukončení bez uložení. Další informace k parametrům, které jsou uvedeny v následující tabulce, naleznete vždy u požadovaného příslušenství. (a) (b) PARAMETRY VYTÁPĚNÍ ZÓNA1 (hlavní zóna) Hodnota z výroby Min. Max. P * Režim provozu (0=Protimrazová funkce, 1=Automatický, 3=Teplota komfort ) P * Útlumová teplota prostředí C P * Strmost topné křivky Kt - 1,5 0,1 4 P * Posun topné křivky Kt - 0-4,5 4,5 P * Adaptace topné křivky Kt (0=vyp) P Hodnota přívodní teploty (min. hodnota) C P Hodnota přívodní teploty (max. hodnota) C P * Aktivace modulační teploty pokud je nastaveno = --- C P * Vliv prostoru ( --- = neaktivní) % P * Rychlost otevření/zavření směšovacího ventilu S PARAMETRY VYTÁPĚNÍ ZÓNA 2 (s expanzním modulem příslušenstvím) P * Režim provozu (0=Protimrazová funkce, 1=Automatický, 3=Teplota komfort ) C P * Komfortní teplota prostředí C P * Útlumová teplota prostředí C P * Strmost topné křivky Kt - 1,5 0,1 4 P * Posun topné křivky Kt - 0-4,5 4,5 P * Adaptace topné křivky Kt (0=vyp) P Hodnota přívodní teploty (min. hodnota) C P Hodnota přívodní teploty (max. hodnota) C P * Aktivace modulační teploty pokud je nastaveno = --- (hodnota přívodní teploty pokud P63=0) C P * Vliv prostoru ( --- = neaktivní) % P * Rychlost otevření/zavření směšovacího ventilu s PARAMETRY TUV P Režim provozu v TUV (s dálkovým ovládáním) 0=stále aktivní, 1=následuje časové programování topení, 2=následuje časové programování TUV P Legionelní funkce Neaktivní 0=neaktivní, 1=pravidelná (ve funkci P24) P Aktivace pravidelné antibakteriální funkce (pouze pokud P23 =1) 1=denní, 2..6=interval 2..6 dnů, 7=jednou týdně P Hodnota oběhové teploty (přídavné čerpadlo TUV) C P Doba předohřevu pro okruh TUV (1= =1440 ) min PARAMETRY KOTLE P Minimální doba pro zhasnutí hořáku min P Hodnota protimrazové funkce C P Doba doběhu čerpadla min P Max. rychlost ventilátoru (topení) rpm xxx P Minimální diferenciál vypnutí kotle C P Nepoužívá se (nemodifikujte tento parametr) P Nepoužívá se (nemodifikujte tento parametr) PARAMETRY SOLÁRNÍHO OKRUHU (s expanzním modulem příslušenstvím) P Diferenciál teploty - zapnutí C P Diferenciál teploty - vypnutí C P Funkce startu solárního čerpadla ( --- = neaktivní) min P Ochrana proti přehřátí kolektoru solárních panelů ( --- = neaktivní) C P Max teplota nabíjení zásobníku TUV C P Maximální teplota zásobníku C Část INSTALATÉR (cs) (1-03/15)\n16 KONFIGURACE P Nepoužívá se (nemodifikujte tento parametr) P Topný okruh zóny 1 (1=aktivní) P Topný okruh zóny 2 (1= aktivní ) P Čidlo TUV (1=čidlo akumulace, 2=termostat, 3=mžikové čidlo) P Nepoužívá se (nemodifikujte tento parametr) P * Vstup sondy BX2 (první pomocné čidlo - kapitola 11) P * Vstup sondy BX3 (druhé pomocné čidlo - kapitola 11) P * Vstup H5 (multifunkční vstup - 18=Prostorový Termostat) P * Konfigurace expanzního modulu příslušenství P Vstup EX21 modul 1 (konfigurace bezpečnostního termostatu HC) P Vstup H2 modul 1 (Multifunkční vstup) Část INSTALATÉR (cs) P Typ čidla kolektoru (1= NTC, 2= Pt 1000) P Časová konstanta budovy (závisí na stupni izolace budovy) hod P Verze přístroje P Adresa zařízení LPB (připojení přes BUS) P Adresa segmentu LPB (připojení přes BUS) P Zdroj hodin ÚDRŽBA P Doba od poslední údržby měsíce xxx P Zobrazit/Skrýt sekundární vnitřní kód závady (0=ne) KONTROLA HOŘÁKU P Požadovaná rychlost zapnutí rpm xxx P Požadovaná minimální provozní rychlost (nízká rychlost) rpm xxx P Požadovaná maximální provozní rychlost (vysoká rychlost) rpm xxx PARAMETRY OVLÁDACÍHO PANELU KOTLE P62 - Měrná jednotka (1=bar, C 2=PSI, F) P63 - Režim ovládacího panelu: (1=centrální, 0=lokální) P64 - Verze přístroje - xx * viz kapitolu Příslušenství, která nejsou součástí dodávky kotle xx: hodnota závisí na verzi přístroje xxx : hodnota závisí na typu kotle (a): parametry načtené na předním panelu kotle (pevný ovládací panel) (b): parametry načtené na dálkovém ovládání (1-03/15) 16\n17 15. NASTAVENÍ PLYNOVÉ ARMATURY Pro provedení kalibrace plynového ventilu aktivujte funkci kalibrace, jak je uvedeno v kapitole 12.2, a proveďte následující operace: 1) Kalibrace MAXIMÁLNÍHO tepelného příkonu Ověřte, zda je hodnota naměřená na potrubí odtahu spalin, s kotlem v provozu při maximálním tepelném příkonu, stejná jako hodnota v tabulce 2 (povolená odchylka +/- 0,5%). V opačném případě působte na regulační šroub (V) na plynovém ventilu. Otočte šroub ve směru hodinových ručiček pro snížení obsahu a do protisměru hodinových ručiček pro jeho zvýšení (povolená odchylka +/- 0,2%). 2) Kalibrace REDUKOVANÉHO tepelného příkonu Ověřte, zda je hodnota naměřená na potrubí odtahu spalin, s kotlem v provozu při minimálním tepelném příkonu, stejná jako hodnota v tabulce 2 (povolená odchylka +/- 0,5%). V opačném případě vyjměte závitovou mosaznou zátku na plynovém ventilu a působte na regulační šroub (K). Otočte šroub ve směru hodinových ručiček pro zvýšení obsahu a do protisměru hodinových ručiček pro jeho snížení (povolená odchylka +/- 0,2%). V Regulační šroub průtoku plynu Pi Odběr tlaku napájení plynu K Regulační šroub OFFSET 15.1 ZMĚNA PLYNU V případě změny provozu ze zemního plynu na LPG, je třeba před provedením nastavení plynové armatury provést výměnu Venturiho trubice ( B), viz obr. Při výměně je nutné odpojit trubku připojení plynu a vyjmout tři upevňovací šrouby příruby. Po dokončení výměny zkontrolujte, zda neuniká plyn. Upravte parametry (počet otáček ventilátoru) jak je uvedeno v tabulce 2 a podle popisu v kapitole 14. TABULKA 2 Model kotle PARAMETRY - Poč. otáček/min (rpm) P60** P30 P61** P59** Min výkon Max výkon Výkon zapalování VENTURIHO TRUBICE Ø (mm) PLYNOVÉ TRYSKY Ø (mm) CO 2 Min (%) CO 2 Max (%) CO Max (ppm) G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20-G31 G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20/G ,6(č.2) 4,5(č.2) 8,5 *9,9 *9,0 * ,4(č.2) 5,0(č.2) *9,0 *9,5 *9,2 *10 < 250 Část INSTALATÉR (cs) * hodnota CO 2 se zavřeným pláštěm. Bez pláště (otevřená komora) je načtená hodnota nižší než 0,2%. ** hodnota načtená na displeji předního panelu kotle vynásobena x 10 (např. 150 odpovídá 1500 otáčkám/min). Pro usnadnění nastavení plynové armatury je možné nastavit "funkci nastavení" přímo na ovládacím panelu kotle, viz popis v kap Pro potrubí v kaskádě změňte parametr P60 tak, že zvýšíte počet otáček ventilátoru o 200 (viz tabulku 1B v kapitole 10.3) (1-03/15)\n18 16. REGULAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY Kotel je konstruován tak, aby jeho provoz odpovídal všem platným normám a předpisům. Obsahuje následující komponenty: Bezpečnostní termostat Tento prvek, jehož senzor je umístěn na výstupu do topení, přeruší přívod plynu k hořáku v případě přehřátí vody v primárním okruhu. Za těchto podmínek se kotel zablokuje a jeho opětovné spuštění je možné teprve po odstranění příčiny zásahu, obnovení chodu provedeme tlačítkem. Termostat příruby výměníku (260 C) Tento prvek je umístěn na přírubě výměníku a přeruší přívod plynu k hořáku v případě přehřátí výměníku, které je způsobeno selháním přední izolace anebo nesprávným utěsněním těsnění příruby. Po zjištění příčin zákroku stiskněte tlačítko obnovy, umístěné na samotném termostatu, a poté stiskněte tlačítko reset na ovládacím panelu kotle. Tepelná pojistka Tento prvek je umístěn na zadní straně výměníku a přeruší přívod plynu k hořáku v případě přehřátí výměníku, které je způsobeno selháním zadní izolace. V případě zákroku tohoto prvku je nutné odmontovat výměník a vyměnit tepelnou pojistku (viz odstavec VÝMĚNA TERMOPOJISTKY VÝMĚNÍKU ). Je zakázáno vyřadit z provozu tento bezpečnostní prvek. Část INSTALATÉR (cs) Sonda NTC spalin Tento prvek je umístěn na odtahu spalin. V případě přehřátí elektronická deska zablokuje přísun plynu k hořáku. Je nutné stisknout tlačítko pro obnovení běžných podmínek provozu. Obnovení provozu je možné, pouze pokud je teplota < 90 C. Je zakázáno vyřadit z provozu tento bezpečnostní prvek. Ionizační elektroda kontroly plamene Ionizační elektroda zaručuje bezpečnost v případě nedostatku plynu nebo neúplného zapálení hlavního hořáku. Za těchto podmínek se kotel zablokuje. Pro obnovení běžných podmínek provozu je nutné stisknout tlačítko. Tlakový spínač Tento bezpečností prvek umožní zapálení hořáku pouze tehdy, je-li tlak v systému vyšší než 0,5 bar. Doběh čerpadla Doběh čerpadla je řízen elektronicky, trvá 3 minuty a je aktivován, ve funkci topení, až po vypnutí hlavního hořáku kvůli zásahu prostorového termostatu. Ochrana proti zamrznutí Elektronické ovládání kotle je vybaveno protizámrazovou funkcí v okruhu topení a TUV, která při teplotě na výstupu nižší než 5 C spustí hořák, až dosáhne hodnotu na výstupu 30 C. Tato funkce je aktivní, pokud je kotel napájen elektricky, má přívod plynu a je dodržen předepsaný tlak v systému. Funkce proti zablokování čerpadla Pokud není požadavek na topení nebo TUV po dobu 24 hodin, čerpadlo se automaticky spustí na 10 vteřin. Hydraulický pojistný ventil (okruh vytápění) Tento prvek, nastavený na 4 bary, slouží pro topný okruh. Doporučujeme připojit pojistný ventil k odpadu se sifonem. Je zakázáno ho používat jako prostředek pro vypouštění topného okruhu. Předcirkulace čerpadla kotle V případě požadavku na vytápění může zařízení provést předcirkulaci čerpadla ještě před zapálením hořáku. Doba trvání záleží na provozní teplotě a na podmínkách instalace a trvá od několika vteřin až několik minut. Bezpečnostní a regulační prvky jsou aktivní, pokud je kotel napájen elektricky. 17. ÚDAJE O PRŮTOKU VODY/VÝTLAČNÉ VÝŠCE NA VÝSTUPU KOTLE Použité čerpadlo je modulačního typu a jeho funkcí je oběh vody mezi kotlem a hydraulickým separátorem. LEGENDA GRAFY ČERPADLA - SECTION E Q PRŮTOK H VÝTLAČNÍ VÝŠKA GRAFY PRŮTOKU/VÝTLAČNÉ VÝŠKY NA ŠTÍTKU ČERPADLA NALEZNETE NA KONCI NÁVODU V PŘÍLOZE SECTION E (1-03/15) 18\n19 18. ROČNÍ ÚDRŽBA Pro zajištění optimální účinnosti kotle je nezbytné jednou ročně provádět následující kontroly: Kontrola stavu a těsnosti těsnění okruhu plynu a spalování; Kontrola stavu a správného umístění zapalovací a ionizační elektrody; Kontrola stavu hořáku a jeho správné upevnění; Kontrola eventuálních nečistot uvnitř spalovací komory. Při úklidu použijte vysavač; Kontrola správného nastavení plynové armatury; Kontrola tlaku v topném systému; Kontrola tlaku v expanzní nádobě (systém); Kontrola správného fungování ventilátoru; Kontrola vedení odtahu spalin a sání, zda nejsou ucpaná; Kontrola eventuálních nečistot uvnitř sifonu. Před zahájením jakéhokoliv zásahu údržby se ujistěte, že kotel je odpojený od napájení. Po provedení zásahu resetujte původní provozní parametry kotle, byly-li změněny ČIŠTĚNÍ SIFONU S ODVODEM KONDENZÁTU Odšroubujte spodní část sifonu A s odvodem kondenzátu. Vyčistěte dno sifonu pomocí vody. Dolijte vodu do spodní části, dokud nedosáhnete vzdálenost 10 mm od horního okraje. Vraťte zpět spodní část k sifonu s odvodem kondenzátu. Bude-li zařízení aktivováno s prázdnou šachtou kondenzátu, hrozí riziko otravy z důvodu emisí odpadních plynů ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU NA STRANĚ SPALIN Před zahájením čištění výměníku tepla počkejte, dokud teplota neklesne pod 40 C a ochraňte veškeré elektrické komponenty před stříkající vodou. Při čištění výměníku tepla postupujte následovně: Odpojte kotel z elektrického napájení. Zavřete ventil pro přívod plynu. Vyjměte přední kryt kotle. Přesuňte elektrickou skříňku dolů a ujistěte se, že je chráněna před stykem s vodou. Odpojte kabely zapalovací elektrody, ionizační elektrody a termostatu příruby výměníku. Vyjměte soustavu ventilátor-mixér-hořák-příruba tak, že odšroubujete 6 matic M6 a spojku pod mixérom. Zadní izolační panel (2) ochraňte před vodou pomocí nepromokavé fólie, která je součástí sady pro čištění. Důkladně odsajte zbytky uvnitř spalovací komory a odstraňte možné usazeniny za použití kartáče s plastovými štětinami, který je součástí sady pro čištění. Vydatně postříkejte povrchy, které je třeba vyčistit (1) za použití vhodného čisticího přípravku BX-HT Cleaner nebo podobného prostřednictvím příslušného rozprašovače a počkejte 10 minut (lze použít i jiné přípravky po konzultaci s autorizovaným technickým servisem). Vykartáčujte bez opláchnutí a zopakujte nanesení přípravku BX-HT Cleaner. Po uplynutí 10 minut znovu vykartáčujte. V případě neuspokojivého výsledku zákrok zopakujte. Po ukončení čištění opláchněte vodou. Vyměňte těsnění příruby ložiska hořáku. Při opětovné montáži pokračujte v opačném směru tak, že přišroubujete 6 matic příruby při utahovacím momentu 5,5 Nm. A CR_ Část INSTALATÉR (cs) (1-03/15)\n20 18.3 KONTROLA HOŘÁKU Hořák není třeba čistit. Ověřte výskyt škod na povrchu hořáku. V případě potřeby hořák vyměňte. Zkontrolujte umístění čidla plamene. Ověřte, že vzdálenost zapalovací elektrody spadá do odchylky uvedené na obrázku. Ověřte, že izolace povrchu hořáku v přírubě hořáku není poškozena. V opačném případě ji vyměňte. Připojte napájení plynu za použití nového těsnění. Otevřete napájení plynu a za použití spreje pro kontrolu úniků ověřte, zda na hořáku nedochází k únikům plynu. UMÍSTĚNÍ ELEKTROD c 7,5 ±1 (1.90) 5,0 ±1 (1.110) b d Část INSTALATÉR (cs) 10 ±1 (1.90) 7,5 ±1 (1.110) a b c d Elektroda pro kontrolu plamene Zapalovací elektroda Hořák Izolační povrch 18.4 PARAMETRY SPALOVÁNÍ CG_2190 Kvůli měření účinnosti spalování a hygienické nezávadnosti spalin je kotel pro tento účel vybaven dvěma výstupy. Jeden je umístěn na spalinové cestě ( A), pomocí kterého lze zjišťovat hygienickou nezávadnosti spalin a účinnost spalinování. Druhý je umístěn na sání vzduchu ( B), kde je možné kontrolovat, zda nedochází ke zpětné cirkulaci spalin, v případě koaxiálního odkouření. Na výstupu ze spalinové cesty lze zjistit následující parametry: teplotu spalin; koncentraci kyslíku O2 nebo popř. oxid uhličitý CO2 ; koncentraci oxidu uhelnatého CO. Teplota spalovaného vzduchu se měří na výstupu v okruhu sání vzduchu B)pomocí vložením čídla o délce asi 9 cm (C). a CR_0511 Aktivování funkce " KOMINÍK" viz kapitola (1-03/15) 20\nTransformación de gas natural H a G.L.P. y viceversa. Přestavba kotle na zemní plyn H na provoz na zkapalněný plyn P a naopak\nE Transformación de gas natural H a G.L.P. y viceversa CZ Přestavba kotle na zemní plyn H na provoz na zkapalněný plyn P a naopak PL Przezbrojenie z gazu ziemnego GZ50 na gaz ziemny GZ35 i odwrotnie Przezbrojenie


Rozpad ústecké koalice vrátil do hry tunely, které místní odmítají - iDNES.cz\n23. března 2012 8:18, aktualizováno 8:18\nZastupitelé se po tlaku obyvatel při schvalování územního plánu loni v prosinci zavázali, že chystané tunely a mosty z dokumentu zmizí do 30. června příštího roku. Tento termín je však nyní ohrožený.\n"Vzhledem k nastalým skutečnostem je termín daný zastupitelstvem spíše nereálný," míní Martina Petláková z odboru územního plánovaní ústeckého magistrátu.\nŘeřicha byl jedním ze dvou náměstků, které odvolalo zastupitelstvo po neúspěšném pokusu sestavit v Ústí pravicovou koalici. Poté rezignovali i ostatní pravicoví radní a městu vládne ČSSD podpořená z opozičních lavic TOP 09 a KSČM (o situaci v Ústí zde).\nŘeřicha po svém odvolání opustil i pracovní skupinu k územnímu plánu, a ta kvůli tomu zrušila svou úterní schůzku. Kdy se znovu sejde, není jasné. Přitom aby se podařilo dodržet termín změny územního plánu, skupina by musela předložit výstup ze své práce už do konce letošního června.\nMěsto nyní musí řešit větší problémy, než územní plán\n"Pokud má ta skupina přispět ke změně územního plánu, musí se co nejdříve najít nástupce pana Řeřichy a obnovit práce skupiny," upozorňuje člen týmu David Daduč.\nKdy magistrát najde Řeřichova nástupce, zatím nikdo neví. "Územní plán je teď střípek v tom, co se musí ve městě řešit," připomenul nepřehlednou situaci po pádu koalice další člen skupiny a současně radní za ČSSD Pavel Dlouhý.\nReálně tak hrozí, že vymazání mostů a tunelů, které některým lidem už teď omezují nakládání s pozemky, bude odložené na neurčito. Pokud se pak nenajde politická vůle ke změně územního plánu, tunely a mosty v něm nakonec zůstanou.\nTémata: dokument, Ústecký kraj, Ústí nad Labem, územní plán, ČSSD, KSČM, Obchvat, ODS, Pavel Dlouhý, TOP 09


Nový trailer a poster k filmovému Všechno, úplně všechno – Knižní vesmír\n18.5.2017 17.5.2017 Petra Sýkorová 0 Comments Everything Everything, Nicola Yoon\nV únoru jsme vám přinesli informaci ohledně další adaptace zajímavé young adult knihy a dneska toho máme k nalákání trošičku víc.\nVšechno, úplně všechno vypráví o dívce Madeline, která, ač to zní paradoxně, je alergická na vše kolem ní. Tato vzácná choroba ji omezuje jen na pohyb doma, Madeline nesmí ven a skoro nikdo nesmí k ní.\nVše se ale mění, když se do sousedního domu přistěhuje nová rodina. Osmnáctileté Madeline se otáčí život vzhůru nohama, když poznává Ollyho.\nBěhem krátkého času zažívá to, co za svých 18 let nezažila. Dobrodružství, nebezpečí a lásku.\nV hlavních orlí se nám představí Amandla Stenberg a Nick Robinson. Amandu si možná pamatujete z Hunger Games, Nick se zase objevil v Páté vlně.\nScénáře se ujal J. Mills Goodloe, který má na kontě scénáře k filmům Věčně mladá nebo Co s láskou. Na režijní stoličku usedla Stella Meghie.\nMinule jsme vám ukazovali první trailer, teď už k němu máme i české titulky:\nNově se ale objevil další trailer:\nTaky se objevila pořádná dávka fotek k filmu:\nČeská premiéra filmu je stanovena na 29. června. Tím ale ještě nekončíme. Nakladatelství JOTA se rozhodlo vydat knihu s filmovou obálkou. v knihkupectvích ji můžete hledat od 7, června.\nZdroj informací a obrázků: JOTa.cz, ForumFilm.cz, CSFd.cz, ComingSoon.net, EverythingEverythingmovie.com\n← Autorské duo Christina Lauren zamíří do Prahy\nNovinka Marissy Meyerové má konečně obálku →\n12.2.2019 Petra Sýkorová 0


Aceton urine test - normální a dospělé hodnoty, příčiny zvýšené hladiny a léčby - Důvody 2021\nV normálním stavu u zdravých lidí se tyto látky tvoří jen málo, výsledky testu vůbec nemění. Ale s metabolickou dysfunkcí se přítomnost ketonových těl dramaticky zvyšuje, což způsobuje vážné problémy. Stojí za to studovat mechanismus výroby ketonů podrobněji.\nTradičním důvodem zvýšené hodnoty acetonu v moči dospělého je nezdravá strava, ve které je denní strava zbavena potřebných látek pro naše tělo. Často se u lidí, jejichž menu je nasyceno lipidy a bílkovinami, zjistí stopy acetonu, zatímco sacharidy jsou téměř úplně nepřítomné. Aceton je také detekován jestliže osoba je hladoví, vystavovat sebe vyčerpávající fyzické námaze.\nČasto příčinou acetonurie, onemocnění vyjádřeného přítomností acetonového zápachu z moči, se stává nadměrná vášeň pro alkoholické nápoje, která se vyvíjí v alkoholismu. Vývoj patologie zároveň vyvolává tyto faktory:\nvyčerpávající hladovky na štíhlou postavu;\ndekompenzační fáze u diabetes mellitus.\nCo to znamená, když se v moči dítěte nachází aceton? Ihned je nutné přehodnotit jeho výživu, protože obvykle způsobuje abnormální metabolismus lipidů, selhání absorpce sacharidů. Současně existují i jiné důvody pro tuto podmínku:\nakcelerovaný vývoj u dospívajících slinivky břišní.\nAnalýza moči odhalila přítomnost acetonu z několika důvodů:\nMastná masa, která nejsou zcela rozdělena tělem, se používají.\nNedostatek sacharidů. Stačí pouze vyvážit potraviny, vzdát se veškerého tuku, aby bylo zajištěno, že menu obsahuje povolené potraviny s obsahem sacharidů. Dodržováním jednoduché stravy je plně schopna obnovit zdraví bez použití léků.\nFyzická aktivita. Když je provokován problémem zdokonaleného tréninku, měli byste upravit zátěž pod vedením specialisty a vybrat si jemnější variantu.\nTuhá strava nebo dlouhá hladovka. Musíte navštívit odborníka na výživu, který vám předepíše optimální způsob konzumace potravin pro obnovení těla dospělého.\nPrvní typ diabetu. V tomto stavu člověk nemá sacharidy přicházející zvenčí. Snížení rychlosti acetonu u diabetu pomůže správné taktice lékaře ve vztahu k léčbě pacienta. Když vážné potravinové omezení způsobilo stav, acetonurie projde rychle po jeho normalizaci. Pokud však tento přístup nesníží hladinu acetonu, stojí za to předpokládat dysfunkci metabolického systému. Jedná se o nebezpečný jev, který může vyvolat diabetickou kómu, pokud se nejedná o urgentní léčbu.\nÚtoky hypoglykémie v důsledku vysokých hladin inzulínu.\nNěkolik nebezpečných patologií - onkologie žaludku, kachexie.\nTrvalá nevolnost, končící zvracením během těhotenství (těžká toxémie u žen).\nChloroformová anestézie často provokuje vzhled acetonu po operaci.\nPři určování přítomnosti acetonu v moči současně s přítomností patologických procesů může léčbu adekvátně léčit pouze lékař, který pacienta sleduje.\nKdyž se keton objeví v analýze z fyziologických důvodů (dokonce i jeho stopy) - není třeba provádět speciální vyšetření. To je dočasný jev, zmizí bez terapie, pokud odstraníte faktor, který vyvolal vysokou míru. V situaci se závažnými chorobami je však nutné provést komplexní vyšetření, které by objasnilo diagnózu a poskytlo nezbytnou léčbu. Jaké testy obvykle předepisuje lékař, když je indikátor přítomnosti acetonu kombinován s jinými příznaky, které charakterizují závažné onemocnění.\npři močení znatelný nepříjemný zápach;\n"Vůně" acetonu z úst;\npozoroval pomalý pohyb osoby, část jeho duševní deprese.\nZtráta chuti k jídlu Dítě někdy nechce pít ani vodu - neustálá nevolnost způsobuje strach.\nPeriodická excitabilita, následovaná letargií.\nSpastic bolesti peritoneum (více často pupek oblast bolí).\nRostoucí teploty a suchý jazyk.\nVůně acetonu nese z úst po zvracení z moči.\nPostup identifikace ketonových těl je značně zjednodušen. Pokud existuje podezření na přítomnost problému, měly by být zakoupeny proužky, aby se určila hodnota této látky. Jsou realizovány kusem.\nDoporučuje se užívat tři proužky najednou, protože test musí být organizován každé ráno po dobu tří dnů v řadě. Procedura je jednoduchá - měli byste si ráno vyzvednout moč v nádobě, snížit proužek tam. Ihned poté musí být odstraněn, odstraněn třepáním extra kapek, vyčkat několik minut. Pořízení proužku i mírně růžového odstínu naznačuje, že je přítomna kyselina acetoctová. Barva stejné fialové barvy - znamení výrazné acetonurie. Ačkoli takový test neposkytuje přesné koncentrace, pomáhá identifikovat hladinu acetonu, což vyžaduje okamžitou návštěvu na klinice.\nK určení hladiny ketonů lékař odešle pacientovi analýzu moči. Již v laboratoři, ve stejné době jako ostatní ukazatele, porušení acidobazické prostředí moči, je stanovena přítomnost ketonů v něm.\nChcete-li odebrat moč, nemusíte dodržovat speciální pravidla, stačí provést hygienický postup, pak sbírejte ranní moč do čisté, suché nádoby. V normálním stavu lidského acetonu v analýze je tak nízká koncentrace, že není možné stanovit obvyklé metody laboratorního výzkumu. Proto se domnívají, že to vůbec není.\nJsou-li detekovány složky obsahující aceton, je jejich počet v důsledku studie označen plusy. Jedno plus je znamením slabě pozitivní reakce. Dva nebo tři plus body - jasně definovaná pozitivní reakce. Čtyři výhody jsou však již známkou výrazné pozitivní reakce, při které je nutná okamžitá pomoc lékaře.\nPři detekci vysoké hladiny acetonu v moči je diagnostikována choroba nazývaná acetonurie nebo ketonurie. Charakteristické rysy patologie: uvolňování ketonových těl močí. Seznam látek, které tyto látky tvoří, zahrnuje kyselinu acetoctovou, aceton přímo a kyselinu hydroxymaslovou. V lékařské praxi není každý specifický indikátor analyzován pomocí běžného sloganu - acetonu. Tato látka vzniká v důsledku nedostatečné oxidace protein-lipid, s významnými koncentracemi, stává se extrémně toxickou.\nNormální ukazatele acetonu v moči\nVe skutečnosti je analýza jakékoli lidské moči schopna identifikovat ketony, i když pouze v nízkých koncentracích. Pokud však dospělý má v analýze 10-30 mg této látky denně - není nutná žádná léčba. V krvi je však přítomnost ketonů u zdravého jedince obvykle tak nízká, že je nemožné ho určit běžnými testy v laboratorních podmínkách.\nVzhledem k tomu, že ketony jsou přechodnými látkami metabolismu, v době normálního života se rychle oxidují a mění se na bezpečné látky, které se celé tělo vylučuje potem, močí a vydechovaným vzduchem. Pro výpočet rychlosti acetonu v moči použijte tuto hodnotu - mmol / l.\nZvýšený aceton a nebezpečí s nimi spojená\nCo je v moči přítomen nebezpečný aceton? Překročení rychlosti tvorby ketonů v průběhu procesu jejich oxidace je spojeno s následujícími důsledky:\npoškození mozkových buněk, což způsobuje otok;\nZvýšená hodnota ketonů, která je odhalena v analýze moči u dětí, se nejprve ošetřuje zpětným získáváním ztracené tekutiny. Tělo je dehydratováno v důsledku častého zvracení a močení. Důrazně se doporučuje, aby se dítě zbavilo sladkých nápojů (ovocných kompotů nebo ovocných nápojů). Kapalina je povinna plnit obsah glukózy v těle.\nKdyž je to možné, je lepší nahradit glukózu fruktózou, je žádoucí pouze měřit hladinu cukru v krvi tak, aby nevyvolával jeho růst.\nJe přísně zakázáno vnutit dítě pod patologii. Pokud se objeví chuť k jídlu, měli byste dostat lehké sacharidové potraviny. Je nemožné nabídnout dítěti, pokud jsou v moči ketolátek přítomna mastná jídla. Pokud je identifikován provokativní faktor, měl by být okamžitě odstraněn. Když domácí léčba nepomůže, dítě se zhorší - musíte okamžitě navštívit lékaře. Kojenci jsou obvykle hospitalizováni, aby určili závažnost patologie ve stacionárních podmínkách a předepsali odpovídající léčbu.\nV přítomnosti ketonů identifikovaných v analýze může být takový problém ošetřen pouze pečlivě podle lékařských doporučení. Pacientovi je předepsán přípravek Regidron, stejně jako přípravek Orsol, který spolehlivě obnovuje rovnováhu kyselin a zásad. Je užitečná nesycená alkalická voda, s hojným zvracením, doporučuje se injekce přípravku Reglan. K odstranění toxinů odborníci doporučují použití sorbentů.\nDieta pro snížení koncentrace acetonu\nPro takový problém jsou nutná omezení výživy. Mělo by se konzumovat pouze vařené maso, i když se nechá vařit nebo péct. Doporučená krůta, hovězí maso a králík. Měli byste také diverzifikovat diety polévku, různé obiloviny, ryby z kategorie nízkotučné odrůdy. Kompoty s ovocnými nápoji a čerstvou zeleninou s některým ovocem pomohou obnovit tekutinu. Stanou se zdrojem vitamínů. Nejužitečnější kdoule. Vzhledem k tomu, že se jedná o koláč, je lepší udělat kompot nebo udělat džem z ovoce. S rozvojem acetonurie jsou zakázány všechny druhy bohatých polévek, koření a konzervace.\nKazašský akademik Bazylkhan DusupovKaždý člověk chce žít ve velkém stáří bez nemoci, v dobrém zdraví a čisté mysli. Ve skutečnosti však není jediná osoba, která by se mohla označit za zdravou.\nForma uvolnění: TabletyAnalogy Thioctacid BVShoduje se podle indikacíCena od 239 rublů. Analogově levnější o 1460 rublůNávod k použití pro thioktacid bvForma uvolnění, složení a baleníTablety, žluto-zelené, podlouhlé, bikonvexní.\nJedním z prvků obrazu moderní moderní mladé ženy jsou boty na vysokém podpatku. Poskytuje majestátní vzhled a vytváří štíhlou a vhodnější postavu.Ale často po nošení nepříjemné nebo stísněné boty, bolest, pálení, nepříjemné pocity při chůzi.\nNemoci, které mají příznaky nohou svalů hubnutíPodobné symptomy:Žádné podobné příznaky.Online diagnostika\nTaková analýza, široce známá v medicíně, jako biochemické studium krve, umožňuje pochopit, jak dobře fungují vnitřní orgány a jaká onemocnění se v těle vyvíjejí.\nJak vitamin D ovlivňuje kosti a zuby?\nJak skladovat rybí olej omega-3?\nRecenze L-Carnitine Sportline výživy


Dětský pokoj | Bezpečnost | Ohrádky a příslušenství | Mantinely do ohrádky:\ntiSsi® vložka do ohrádky šedá eshop >>\n🎁Ohrádka má navozovat pocit bezpečí. A měla by být pěkná a měkká, aby se v ní vaše dítě cítilo dlouhodobě dobře. Plyšová vložka z přírodní bavlny je vyplněna polyesterem a je připevněna k tyčím malými stuhami. Tak nemůže nic sklouznout ani při hodinách plných her a l.. Vice tiSsi >>\nSchardt ohrrádka Basic bílá 100 x 100 cm s textilní vložkou Stars šedou eshop >>\nSchardt vložka do ohrádky 6 rohů Origami Black eshop >>\n🎁Praktická vložka do ohrádky do šesti rohů Origami Black od Schardt je vyrobena z bavlny a má měkkou výplň. Suché zipy zajišťují pevné držení ohrádky. Extra měkké polstrování umožňuje vašemu dítěti trávit pohodlné hodiny při hraní nebo spánku. Technické podrobnosti: De.. Vice Schardt >>\nSchardt Polstrování do ohrádky šestirohé big Stars mentolové eshop >>\n🎁Hezká vložka do ohrádky se srdíčky. Suché zipy zajišťují dobré držení. Extra měkké polstrování umožňuje Vašemu dítěti pohodlné hraní a spaní. Detaily: Materiál: 100% bavlna, výplň: 100% Polyesterový flís Praní na 30 °C.. Vice Schardt >>\nBe Bes Collection playpen insert owls pink eshop >>\nroba hexagonální vložka do ohrádky růžová eshop >>\n🎁Vložka ohrádky z kolekce „roba style“ pro hexagonální ohrádky. Technické údaje: Barva: růžová Rozměry: šířka x délka x výška 115 x 100 x 2 cm materiál: 100% polyester Materiál Výplň: Polyesterová fleece Lze prát při 30 ° C a vhodné pro sušení v bubnu.. Vice Roba >>\nSterntaler Playpen vkládá originál Hanno a Edda eshop >>\n🎁Z nové kolekce Sterntaler! - Kvalita, která stojí za to vidět. Měkký ohrádka se psem Hanno a kachní motiv Edda z poly bavlny a fleece - pro snění a hraní. S praktickými pásy pro připevnění k ohrádce. Detaily produktu: Vnější materiál: 60% bavlna, 40% polyester Materiál Aplikace.. Vice Sterntaler >>


Severská filmová zima 2019 - Sverige.cz\n2019-01-25 2019-01-28 Sverige.cz 2256 Views 1 komentář Festival, Film, Severská filmová zima, Severský filmový klub\nFilmový festival Severská filmová zima bude letos ochlazovat česká kina od 14. únoru do 17. března 2019. Budou se promítat nejen filmy švédské, ale také norské, dánské, islandské, finský, estonský či litevský. Vybere si určitě každý milovník severu.\nNa jaké filmy se můžete letos těšit\nFilip and Fredrik presenterar Trevligt folk, SE, 2015, dokument, 96 min\nBig Time, DK, 2017, dokument, 93 min\nBjarke Ingels je dánský architekt, který se snaží bojovat proti konvencím, čímž se odlišuje od řady svých vrstevníků. Je zakladatelem ateliéru BIG a během několika let se dostal mezi nejprogresivnější architekty střední generace. Dokument jej ale představuje i jako obyčejného člověka, který zažívá vzestupy a pády a prožívá lásku i obavu z nemoci.\nHva vil folk si, NO/SE, 2017, drama, 106 min\nDarling, DK, 2017, drama, 103 min\nBaletka Darling se vrací spolu s manželem Fransem do Královského baletu v Kodani. Během zkoušek má Darling bolesti. Prognóza je jasná, nikdy nebude tančit jako dřív. Rozhodla se, že vycvičí svou náhradnici, mladou balerínu Polly. Postupně na Polly zaměří pozornost veřejnost i Frans a emoční stabilita Darling se začíná rozplývat.\nLang historie kort, DK, 2015, komedie/drama, 90 min\nFilm sleduje skupinu kamarádů během tří let a osmi oslav. Třicátníci a čtyřicátníci se pokouší naplnit své představy o dokonalém životě. Ve středu toho všeho je lehce zmatená Ellen.\nMens vi lever, DK, 2017, drama, 98 min\nDebut režiséra Mehdiho Avaze si vysloužil několik nominací na dánskou filmovou cenu Bodil i na cenu Robert, což je dánská obdoba amerických Oscarů. Snímek sleduje příběhy čtyř lidí v severním Dánsku a proměny jejich životů po tragické nehodě, která navždy spojí jejich osudy. Drama bylo inspirováno skutečnou událostí.\nHevi reissu, FI, 2018, komedie/hudební, 92 min\nJen stěží byste hledali partu větších lůzrů než je heavy metalová kapela Impaled Rektum z vesnice na severu Finska, která už 12 let zkouší a zatím neodehrála ani jeden koncert. Po nečekané tragické události se frontman Turo rozhodne dovést kapelu na jeden z nejbrutálnějších metalových festivalů v Norsku.\nJeg er din, NO, 2013, drama, 98 min\nMina žije sama se svým synkem. Svůj život rozděluje mezi konkurzy na vysněnou roli a hledání ideálního partnera. S každým dalším zkaženým konkurzem a nefunkčním vztahem se její naděje začínají rozplývat. Jednoho dne potká švédského režiséra Jespera a možná, že právě on bude ten pravý. Nebo to bude jen další zklamání, jak jí to předpovídala její matka…\nDe Standhaftige, DK/SE, drama, 105 min\nThomas byl v Afganistánu, kde šlápl na minu a těžce se zranil. Začal pilně cvičit a doufá, že se bude moci brzy vrátit do služby. Rehabilitace podle něj nepostupuje dostatečně rychle. Proto využije nabídku baletky Sofie, která je ochotná mu pomoci s rychlejším uzdravováním.\nEn underbar jävla jul, SE, 2016, komedie, 109 min\nSimon a Oscar jsou už tři roky spolu. Koupili dům se svou společnou přítelkyní, která čeká s jedním z nich dítě. Chtějí to oznámit svým rodinám. A kdy je na to ten nejlepší čas? No přece o Vánocích.\nSommeren ´92, DK, 2015, sportovní/drama/komedie, 93 min\nRoku 1992 se dánskému fotbalovému týmu nepodařilo kvalifikovat na Mistrovství Evropy ve Švédsku. Hráči již byli na dovolené, když k nim dorazila šokující zpráva: Jugoslávie je diskvalifikována kvůli válce a Dánové je mají nahradit. Zbytek je historie. Dánsko překvapilo všechny sportovní znalce a chopilo se šance na výhru v šampionátu.\nLimbo, NO/SE, 2010, drama, 105 min\nV sedmdesátých letech přijíždí Soňa se svými dětmi z chladného Norska na Trinidad, aby následovala svého manžela. Je uvedena do společnosti lidí bez domova, do společnosti mužů pracujících po celém světě a jejich žen, které následují své manžely, kamkoli je jejich smlouvy zavanou.\nMihkel, IS/EST, 2018, thriller, 105 min\nV touze zajistit si lepší život, přijímá Mihkel nabídku svého přítele z dětství propašovat ve svém těle zásilku heroinu ze Estonska na Island. Vážné komplikace nastanou, když jeho zažívací systém nefunguje tak, jak předpokládal.\nMongoland, NO, 2001, komedie, 84 min\nPo půlročním pobytu v Anglii se Pia na Vánoce vrací domů do Stavangeru. Chce se setkat se svým přítelem Kristofferem. Když se dostane do jeho bytu, čeká ji nepříjemné překvapení: Kristoffer zmizel, a nikdo neví, kde je.\nRett vest, NO, 2018, drama/komedie, 83 min\nUčitel Kasper přijde o svou práci ve stejný den, kdy se jeho otec Georg nervově zhroutí kvůli úmrtí své manželky. Aby překonali smutek, vydají se na západní pobřeží na ostrov Ona, aby zastoupili právě zesnulou Kasperovu matku na mistrovství Norska v patchworku.\nUro, DK, 2018, thriller, 87 min\nRobin se probudí v tajemném lese, nahá a zmatená. Bez hmatatelných důkazů dospěje k přesvědčení, že byla svědkem vraždy. Ruku v ruce se stoupajícím vnitřním napětím roste i její izolovanost a vyděšenost. Obává se, že vrah teď přijde pro ni.\nNow It´s Dark, NO, 2018, drama, 125 min\nLene přistihne manžela doma v posteli s jinou ženou. V šoku uteče pryč do noci a vydá se na novou životní cestu, na které ji čekají snová setkání, ale i velmi temné okamžiky. Na své cestě se dozvídá o tragických událostech, které vedly ke krizi jejího manželství.\nStockholm Stories, SE, 2013, drama, 97 min\nŽivotní osudy pěti lidí se zkříží během několika deštivých dní ve stockholmské metropoli… Jejich životy navždy změní náhlý výpadek proudu.\nMonstertorsdag, NO, 2004, drama/romantický, 103 min\nDva staří přátelé, Even a Tord, mají společnou vášeň: surfování. Tord se ožení s Karen, kterou Even platonicky miluje. Krátce po svatbě musí Tord odjet na služební cestu a požádá Evena, aby se v jeho nepřítomnosti o těhotnou Karen postaral. Tordova cesta se protahuje, protože v Pacifiku jsou trochu jiné vlny, než v rodném Norsku…\nFuglene over sundet, DK, 2016, drama/historický, 95 min\nRosita, DK, 2015, drama/romantický, 88 min\nJohannes žije společně se svým otcem Ulrikem, vdovcem ve středním věku. Ulrik postrádá lásku a něhu ženy, a proto zařídí mladé krásné Filipínce Rositě pobyt v Dánsku. Johannes je do celé záležitosti neochotně zatažen jako překladatel. Jenže v průběhu následujících týdnů to k sobě Johannese s Rositou přitahuje stále víc…\nPeledu kalnas, LT, 2018, válečný/drama, 128 min\nDrama vypráví o politických a sociálních otázkách Litvy v letech 1947-1952. Student jedné střední školy se snaží shromažďovat různé důkazy, prokazující zločiny Kremlu. Jeho spolužák ne naopak snažil situace využít a zbohatnout obchodováním na černém trhu…\nStaying Alive, NO, komedie, 2014, 83 min\nMarianne zjistí, že ji její přítel Håkon podvádí s kolegyní Fridou. Díky tipům na pomstu od své nejlepší kamarádky klopýtá Marianne do svého nového života a zjišťuje, že pohodlí se přeceňuje a nejdůležitější je užít si život.\nFlykten till framtiden, SE, 2016, drama, 99 min\nSvante žije ve Stockholmu v roce 1973. Má neléčitelnou srdeční chorobu. Jedné noci se objeví podivný vlak a odveze jej do roku 2016. Zde se setkává s Elsou, společně řeší jeho zdravotní problém a přemýšlí, jak by mohli spolu žít, když pocházejí ze dvou různých období.\nEventyrland, NO, 2013, drama, 93 min\nJenny je těhotná, Frank si ji chce vzít. Při nevydařené krádeži dojde k přestřelce, při které Jenny zastřelí dva lidi, jedním z nich je Frank. Merete se narodí ve vězení a vyrůstá v náhradní rodině, s matkou je ale jaksi vnitřně propojena. Po 10 letech mají konečně šanci být spolu, nejdříve je ale potřeba vyrovnat se s minulostí.\nMísta a termíny projekcí\nPraha 14.–19. 2., Kino Lucerna, Vodičkova 36\nBrno 16.–20. 2., Kinokavárna, Černá Pole, Nám. SNP 33\nOstrava 14.–17. 2., Minikino, Kostelní 3\nČeské Budějovice 17. 2.–17. 3., Horká vana, Česká 222/7\nHodonín 26.–27. 2., Kino Svět, Velkomoravská 1535/9\nHostivice 8.–9. 3., Sokolovna, Husovo nám. 59\nHradec Králové 12.–14. 3., Bio Central, Karla IV. 774\nJeseník 19. 2.–7. 3., Ennea caffé & shop, nám. Svobody 832/25\nKutná Hora 20. 2.–6. 3., Bar 22, Palackého nám. 156/2\nLibčice nad Vltavou 7.–9. 3., Kino Kotelna, Areál Šroubáren 859\nLiberec 19.–21. 2., Kino Varšava, Frýdlantská 285/16\nPolička 17. 2.–17. 3., Divadelní spolek Tyl, Divadelní klub, Vrchlického 53\nTeplice 12.–13. 3., Kino KVĚTEN, Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950\nTřebušín 16. 2., Kino Kalich, Třebušín 33\nÚstí nad Labem 14.–28. 2., Bárka kafe, kavárna, galerie, Filmový klub F. 20, Prokopa Diviše 5\nÚstí nad Orlicí 19. 2.–6. 3., Malá scéna, Havlíčkova 621\nVeselí nad Moravou 2.–17. 3., Kino Morava, Nám. Míru 666\nVrchlabí 6. 3., KD Střelnice, Vrchlabí, Vančurova 378\nZlín 21.–24. 2., Golden Apple Cinema, Nám. Míru 174\nDalší informace o filmech, termínech a místech promítání najdete na stránkách Severského filmového klubu.\nSverige.cz je tradiční mediální partner Severské filmové zimy.\nOne thought on “Severská filmová zima 2019”\nPingback:Severská filmová zima 2019 byla úspěšně zahájena - Sverige.cz


V G4G High Rolleru vítězí Szczotka, třetí končí Sláva Byrtus | PokerArena.cz\nV G4G High Rolleru vítězí Szczotka, třetí končí Sláva Byrtus\n17.08.2019 14:55 | Autor článku: Petr Toušek\nV polském heads-upu desetitisícového Go4Games High Rolleru vítězí Jakub Szczotka, z českých hráčů končí nejlépe Sláva Byrtus. Patnáct postupujících z druhého flightu Poker Madness vede Aldona Grabowska.\nV Go4Games High Rolleru vítězí Jakub Szczotka, třetí končí Sláva Byrtus\nDo finálového dne Go4Games High Rolleru s buy-inem 10 000 Kč včera naskočilo 17 postupujících z prvního dne, ke kterým se přidali také zájemci o poslední možnost registrace na startu druhého dne. S necelými třinácti blindy se do hry zapojilo hned jedenáct hráčů včetně Slávka Byrtuse a Tomáše Urbáška a právě tihle dva své volby nemuseli litovat. Stali se totiž jedinými českými zástupci, kteří svou cestu turnajem zakončili na sedmi vyplácených příčkách.\nPodívejte se, co všechno vás čeká v srpnové High Roller Series\nTomáš Urbášek si na pokladně vyzvedl mincash 21 500 Kč a Slávek Byrtus padl až na třetím místě s odměnou 86 000 Kč. O titul šampiona se pak v dlouhém heads-upu utkala polská dvojice Damian Goik a Jakub Szczotka a šťastnější byl nakonec druhý jmenovaný, který si kromě vítězné trofeje odváží 181 300 Kč. Damian Goik si připisuje 119 500 Kč a díky dealu v heads-upu také vstupenku do dnešního Super High Rolleru v hodnotě 27 000 korun, která byla původně připravena pro vítěze.\n1 Szczotka Jakub (pl) 181 300 Kč\n2 Goik Damian (pl) 119 500 Kč + ticket SHR\n3 Byrtus Slavomír (cz) 86 000 Kč\n4 Futoma Karol (pl) 58 600 Kč\n5 Jaworski Marcin (pl) 40 800 Kč\n6 Pukownik Adam (pl) 29 600 Kč\n7 Urbášek Tomáš (cz) 21 500 Kč\nDruhý flight Poker Madness ovládla Aldona Grabowska\nOlomoucká High Roller Series nepatří jen těm nejdražším turnajům. Souběžně s dvěma HIgh Rollery se odehrává také event Poker Madness, ve kterém se při startovném 1000 Kč hraje o nejméně 500 000 Kč v prize poolu a o další vstupenku do Super High Rolleru.\nPáteční den 1B zaznamenal (stejně jako čtvrteční "áčko") 124 registrací, o které se tentokrát postaralo 69 unikátních hráčů. Po odehrání sedmnácti půlhodinových levelů zůstalo na svých místech patnáct hráčů a zdaleka největší stack si do nedělního finále zabalila polská zástupkyně Aldona Grabowska, která je se svými 2,575 milionu v žetonech také velkou chipleaderyní po dvou odehraných flightech.\nNejvětší český stack včera nahromadil Tomáš Fox (1,73 mil), ze známých jmen pokračují také třeba Martin Hodaň, Lukáš Mrózek nebo Miroslav Heliš.\n1 Grabowska Aldona pl 2 575 000\n2 Fox Tomáš cz 1 730 000\n3 Král Robert cz 1 145 000\n4 Nečas Roman cz 960 000\n5 Rosecký David cz 960 000\n6 Gevorgyan Tigran cz 925 000\n7 Flisiewicz Bartosz pl 915 000\n8 Říha Pavel cz 660 000\n9 Twardzik Michal cz 605 000\n10 Hodaň Martin cz 605 000\n11 Vašíček Jakub cz 425 000\n12 Mrózek Lukáš cz 365 000\n13 Heliš Miroslav cz 320 000\n14 Sliwinski Sylwester pl 215 000\n15 Hála Antonín cz 5 000\nDo Poker Madness dnes můžete naskočit hned ve dvou startovních flightech - den 1C se rozehrál už ve dvě odpoledne a den 1D je na programu od šesti večer. Pozdní registrace je otevřená vždy během prvních deseti půlhodinových levelů.\nVe tři odpoledne se rozehraje zmiňovaný jednodenní Super High Roller, ve kterém se při startovném 27 000 Kč bude rozdělovat nejméně milion korun na výhrách.


– Dětský den s policií a hasiči v parku Sacré Coeur se vydařil na jedničku – KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAZE 5\n17.5.2019 by KPSS Praha 5\nÚterní dopoledne v překrásném městském parku Prahy 5 Sacré Couer patřilo dětem, kterých dorazilo přes tisíc pět set! „Počasí nás nezklamalo a atmosféra byla báječná,“ kvitoval akci JUDr. Petr Lachnit, který se jako radní pro bezpečnost tohoto dětského dne účastnil.\nPopisek: Radní JUDr. Petr Lachnit při zahájení dětského dne s policiemi a hasiči\nMěstská část Praha 5 ve spolupráci s Obvodním ředitelstvím Městské policie hl.m. Prahy, Policií ČR a hasiči uspořádala spoustu zábavy a soutěží pro malé i větší školáky o drobné ceny. Úkolem bylo úspěšně splnit úkoly jednotlivých stanovišť, nasbírat pět razítek, a pak si vyzvednout zaslouženou odměnu. Soutěžilo se v hodu na koš, v lovení rybiček, střílení na terč – tzv. PAINTBALL, malovalo se atd.\nNa programu dne byla mimo soutěží a dovádění ve skákacím hradu také ukázka poslušnosti služebních psů včetně zadržení agresívního pachatele a předvedení jízdní skupiny na koních se simulovaným přechodem ohně a dýmem. Velkým překvapením pro všechny žáky i pedagogický dozor byl PUSHBALL. Pro nezasvěcené se jedná o fotbalové klání s velkým míčem, který po hřišti do branek přesunují koně, vedené strážníky v jejich sedle. Podívaná to byla vskutku netradiční!\nDen dětí v Sacre Coeur (14.5.2019)


Létací auta slibují vynálezci půl století. Stále fungují jen na papíře - iDNES.cz\nExkluzivně 4. května 2013, aktualizováno\nAuta se budou vznášet a svoboda pohybu nebude znát hranic. Z řidičů se stanou piloti a v prosklených vozech se budou vysmívat gravitaci. Futuristické představy z minulého století nyní budí úsměv, ale mnozí designéři je brali opravdu vážně.\nMercedes-Benz 200 SL ze serie Air Drive | foto: Renaud Marion\nZatímco dnešní představy o blízké budoucnosti automobilů směřují spíše k alternativním palivům a obrovským výkonům nadupaných tříválcových motorů, snílci z minulého století zapojovali mnohem větší představivost a budoucnost automobilů rozhodně nefrčela po čtyřech kolech.\nDesignéři, autoři sci-fi a filmoví režiséři měli v oblibě spíše automobily, které budou díky vědeckým objevům s lehkostí překonávat Newtonův gravitační zákon, a řidiče a pilota v jedné osobě tak místo kvality asfaltu bude spíše zajímat letová hladina a bezpečný průlet ucpaným centrem.\nLétající automobily se staly hitem umělců zabývajících se takzvaným retro-futurismem hlavně v 50. až 70. letech minulého století. V této době procházela lidská společnost obrovským technickým rozvojem a zdálo se, že technologie budou mít stejné hranice jako naše představivost. Tedy žádné.\nKoncept létajícího automobilu z časopisu Popular Science vydaném v červenci roku 1957.\nLétající automobil budoucnosti podle představ ruských inženýrů z roku 1967.\nOkřídlené automobily oslovily pochopitelně i filmové tvůrce. Jedním z průkopníků byl bezesporu Fantomasův létající Citroen DS (o jeho reálném předchůdci si můžete přečíst ZDE). Sofistikovanější verze se pak objevila v roce 1977, kdy se v Hvězdných válkách poprvé vydal Luke Skywalker hledat svého robota R2-D2.\nFuturistické verze se staly také součástí ponurého světa režiséra Ridleyho Scotta, který děj filmu Blade Runner zasadil do Los Angeles v roce 2019 (moc času tedy nezbývá) a v létajícím taxíku se vznášel i Bruce Willis ve filmu Pátý element (New York 2214).\nI přesto, že se pokusům vyrobit antigravitační vozítko vážně věnovali inženýři po celém světě, gravitaci se jim efektivním způsobem porazit nepodařilo. Automobilový průmysl se tedy vydal jiným směrem. Místo vozidel, která nepotřebují silnice, se objevují vozidla, která nepotřebují řidiče.\nNejdále v tomto výzkumu zašla firma Google, jehož bezpilotní vozidla dokážou ujet statisíce kilometrů bez zásahu člověka a poradí si i s automobilovou džunglí současného San Franciska (více v článku V americkém státě Nevada povolí vozidla bez řidičů).\nVolvo oproti tomu vyvíjí a úspěšně vyzkoušelo technologii automobilového vlaku, který se uplatní hlavně na dálnicích a který vám umožní dojet třeba až na chorvatské pobřeží, aniž byste museli alespoň jednou šlápnout na pedál, nebo otočit volantem. V příhodném okamžiku pak bude stačit se od vlaku odpojit a odpočatý dojet až ke svému hotelu (více v článku Autovlak, kde můžete za volantem číst noviny, už vyjel).\nVzpomínky na vize umělců z minulého století nedávno obnovil francouzský fotograf a designér Renaud Marion. V jeho sérii Air Drive odolává gravitaci šest různých modelů, které můžete na silnicích vidět i v dnešní době.\n"Když jsem byl malý, často jsem si představoval, že právě takto budou vypadat automobily v roce 2000," řekl exkluzivně pro iDNES.cz autor fotografií. "Velkou roli hrály také filmy s tématikou science fiction jako Návrat do budoucnosti nebo Blade Runner a také francouzský malíř Jean Giraud používající pseudonym Moebius."\nRenaud Marion se při tvorbě zakoukal hlavně do starých aut. "Zkoušel jsem spousty vozů, které jsem vyfotografoval přímo na ulici. A stará auta nakonec vypadala po úpravách nejlíp," popisuje. Zkoušel připravit o kola i některé současné modely, ale "u moderních aut tyto úpravy nekončily dobře. Pořád vypadala jako nějaký podvod, nebyla přirozená."\nZe série Air Drive, ve které připravil auta virtuálně o kola, má nejraději červený Chevrolet Pick-up. Z reálných aut má nejraději legendární Mercedes 300 SL s racčími křídly. "Potkal jsem jednoho fanatika a od té doby čím dál víc odhaluji krásu tohoto modelu," uzavírá Renaud Marion.\nTémata: automobil, gravitace, Google, vynálezce, Chevrolet, Volvo, Mercedes-Benz, New York, Bruce Willis, Los Angeles, Ridley Scott, San Francisco, Nevada, Mercedes, podvod, silnice, Bezpilotní (robotický), Blade Runner, virtuální


Destinace Oblasti Moravské Kravařsko\nMálokterá turistická oblast nabízí tak ucelenou mozaiku zajímavých a atraktivních míst, jako Moravské Kravařsko. Mírně zvlněnou krajinou podél řeky Odry mezi Fulnekem na severu a Novým Jičínem na Jihu doslova proudily dějiny. Tady se narodil zakladatel genetiky Gregor Johann Mendel, tady se usadili husité a místními městy a vesnicemi procházel učitel národů Jan Amos Komenský.\nMilovníci přírody oceňují Chráněnou krajinnou oblast Poodří. Je téměř nedotčena činností člověka. Krajina podél Odry je tak nespoutaná, že hospodařit na ní bylo nereálné. Díky tomu je místem, kde lze obdivovat rybníky a stará ramena řeky, stejně jako život vodních rostlin, obojživelníků, ptáků a zvířat.\nNávštěvníci, kteří touží po historii, najdou jen málokde tolik zámků a historických měst. Klenotem barokní architektury je zámek Kunín. Stejně tak město Fulnek, kde vnímáte kazatele Komenského, který tady učil a odtud prchal do exilu. Suchdol nad Odrou je spojen s osudy Moravských bratří, kteří postupně odcházeli šířit evangelium do světa. Statek, v němž se narodil zakladatel genetiky Mendel, se stal základem pro muzeum tohoto génia v Hynčicích u obce Vražné.\nMoravské Kravařsko, to jsou ale také Odry, město, které patřilo k baštám husitských vojsk. Z okolních kopců, na kterých si stavěli rozhledny a strážní věže, měli kontrolu nad děním v Moravské bráně.\nLidé tady vždy žili v souladu s přírodou a dodnes se zachovaly technické památky, ať jsou to větrné či vodní mlýny, nebo stále fungující železnice, kterou mohou turisté obdivovat stejně, jako Vagonářské muzeum ve Studénce.\nA pokud patříte k těm, kteří trávit odpočinek akčně, i pro vás je Moravské Kravařsko ideální. Snad jediné, co tady příroda nevytvořila, jsou hory vhodné k lyžování. Ale ani to není problém, jak pozná ten, kdo přijede v zimě na umělý kopec ve sportovním areálu HEIpark v Tošovicích. Ten v létě funguje jako outdoorové centrum pro všechny generace, v zimě jako sjezdovka a funpark.\nDestinační managment turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko\nPoodří - Moravské Kravařsko, o.p.s.\ntel.: +420 604 325 376\nTajemnými Oderskými vrchy\nOkolí Spálova se vám bude líbit. Během jednoho výletu navštivíte magické poutní místo Panna Maria ve skále i nejmenší větrný mlýn u nás\nZobrazeny výsledky 7-12 (z 139)\nLuxusní ubytování s možností nepřeberného množství aktivit\nZažijte ubytování a relax na jednom místě\nPříjemné ubytování přímo v centru Bílovce\nPříjemný hotel v blízkosti historického centra Fulneka, barokní perly severní Moravy a Slezska\nPříjemné ubytování v centru Oder s vyhlídkou na celé město\nPenzion Mlýn Wesselsky\nStylové ubytování v areálu starého vodního mlýna\nRodinný penzion s jízdárnou nedaleko zříceniny hradu Starý Jičín\nUbytování na zámku v Bartošovicích\nProžijte nádhernou noc na zámku v srdci Moravského Kravařska


V novém okně vyplníte tyto hodnoty: IMAP: ebenit-server.cz, SSL/TLS SMTP: ebenit-server.cz, SSL/TLS Uživatelské jméno: Vaše emailová adresa. (např. info@ebenit.cz)\nPokud máte aktivovaný modul Kategorie, budete moci přídávat neomezený počet kategorií a samozřejmě je i editovat. Modul Kategorie je běžně využíván pokud máte e-shop. Poptat Eshop\nKde v administraci najdu kategorie?\nKategorie lze editovat po příhlášení ve 2 oknech. Ve stromu kategoriíí a tabulce kategoriíí. Obě okna zobrazují stejná data. Nabízejí pouze odlišné zobrazení kategorií. Klikněte v hlavním menu na Produkty. V submenu klikněte např na Tabulka kategorií.\nNovou kategorii přidáte pomocí tlačítka Nový záznam nad tabulkou kategorií.\nJak nastavit kategorii obrázek?\nKaždé kategorii je možné nastavit CSS ikonu nebo klasický obrázek. 1. Obrázek nastavíte pomocí mini formuláře na nahrávání obrázků. 2. Po kliknutí na tlačítko se otevře dialogové okno pro výběr souboru z vašeho počítače. 3. Nakonec, po vybrání souboru, stačí potvrdit nahrání obrázku kliknutím na pravou stranu mini formuláře.\nEditace článků v blogu Nastavení slevových kuponů


Venčení a výcvik psa\nAntiparazitické přípravky 36\t+-\nAntiparazitické obojky 2\nAntiparazitické šampóny 8\nElektrické odpuzovače 1\nInteraktivní hračky 39\nOblečky 126\t+-\nOblečky Hurtta 76\nOblečky Zolux 35\nSety na běhání 4\nSety obojek/vodítko 8\n11 Kč 2514 Kč\nŠtěně / Junior 121\nMalá / Střední 159\nStřední / Velká 222\nDo auta 51\nDo letedla 1\nExtra pevný a odolný 148\nNa kolo 116\nSnadné na údržbu 382\n100% polyester 50\nPřírodní guma 23\nSoft shell 9\nDo města 309\nDo přírody 377\nK veterináři 271\nNa cesty 482\nNa doma 218\nNa volný čas 481\nNa výcvik 341\nNa zahradu 265\nProblémová srst 31\nStředně dlouhá 32\nProdukty skladem 540\nZobrazit produkty 728\nKaždý pes by měl projít aspoň základním výcvikem. U malých plemen to není až tak důležité jako u těch větších. Pokud Vás neposlechne Čivava tak jí jednoduše odnesete. U dogy se Vám to v dospělosti už nepodaří. Samozřejmě každé plemeno a každý pes potřebuje individuální obojek, vodítko nebo postroj. Kromě velikosti je potřeba se zaměřit na účel, který bude daná věc plnit. V neposlední řadě výběr také ovlivňuje stupeň výcviku daného psa a zda se jedná o štěně nebo už dospělého jedince. Na procházku se hodí pevný polstrovaný obojek nebo postroj, na výcvik zase řetízkový obojek zapnutý na pevnou variantu. Každopádně ať už se jedná o obojek, vodítko, postroj nebo set na běhání, měl by být vždy vybírán tak aby byl funkční a splnil svůj účel. Na rozdíl od obojků a vodítek výstavních, kde se dbá na estetický a celkový dojem. Ať už potřebujete obojek výcvikový nebo volnočasový, vodítko na procházku nebo stopování, postroj do auta či na běhání, u nás Vám poradíme, společně vybereme a rychle odešleme. Vodítka, obojky, náhubky, celé sety, postroje různých délek, velikostí a materiálů, pro malé až obří plemena, určena pro volný čas, výcvik, jogging, canicros - to vše u nás najdete. Dále zde naleznete výcvikové pomůcky jako jsou clickery, píšťalky, interaktivní hračky a mnoho dalšího.\nPočet produktů: 728\nZobrazení 1-24 z 728 položek\nObojek DINOFASHION Reflexní růžovo-šedý 55/3cm\nObojek DINOFASHION Cik Cak 55/3cm\nObojek DINOFASHION Triangles 55/3cm\nObojek DINOFASHION Triangles 45/3cm\nObojek DINOFASHION Black and White 45/3cm\nObojek DINOFASHION Happy Leaves 55/3cm\nObojek DINOFASHION Happy Leaves 45/3cm\nZimní obleček Winter KRUUSE je perfektní řešení, jak udržet Vašeho pejska i v zimních dnech v teple a bezpečí. Díky speciálnímu shell materiálu je obleček vodě a větru odolný, vnitřní fleece udržuje zvíře v teple. Střih je...\nOchranná botička BUSTER Bootie ve 2 variantách Hard (s tvrdou podrážkou) a Soft (s měkkou podrážkou) je nový typ botiček pro psy i kočky, zajišťující účinnou ochranu poraněných tlapek. Bota je vyrobená z nepromokavého a prodyšného...\nObleček Winter Šedá/Hnědá 44cm M/L KRUUSE\nObojek DINOFASHION Puntíky 45/3cm\nObojek DINOFASHION Cik Cak 45/3cm\nReflexní obojek Dinofashion ze softshellu. Základ tvoří pevný popruh pošitý reflexním softshellem. Velikost obojku je nastavitelná se zapínáním na plastový trojzubec, široký 3cm. Obojek má reflexní prvky a proto je ...\nObleček Winter Šedá/Hnědá 48cm L KRUUSE\nOchranná botička BUSTER Bootie ve 2 variantách Hard (s tvrdou podrážkou) a Soft (s měkkou podrážkou) je nový typ botiček pro psy i kočky, zajišťující účinnou ochranu poraněných tlapek. Bota je vyrobená z nepromokavého a...


Tipy a triky | Moojo | Stránka 4\nVysavač patří k standardnímu vybavení každé domácnosti a jen málokdo si dovede představit život bez něj. Vysavač nám, stejně jako mnoho ostatních vymožeností, usnadňuje život. V dnešní době si můžete vybrat z celé řady typů vysavačů. Od těch levných kolem několika stovek až po ty za tisíce. Jak ale vybrat ten správný vysavač? Není to zase tak složité. Jiný typ vysavače však bude ...\nSprávná volba kování do jakýchkoliv dveří\nLidé vybírající dveře mají tendenci soustředit se na parametry a design vlastního dveřního křídla a podceňovat výběr nenápadného, přesto však důležitého, dveřního kování. Dokonalost celku spočívá ve správném sladění detailů a správně vybraná klika s kováním mohou skvěle dotvořit celkovou atmosféru místa. Jak ale při jejich výběru postupovat?Na co si dát pozor a jaké otázky si pokládat? Odpovědi najdete v článku ...\nJak vyhrát nekonečný boj s graffiti?\nNejednomu majiteli nemovitosti se boj s nevzhlednými graffiti zdá jako předem ztracený. Ovšem moderní způsoby pomohou odstranit výtvory sprejerů téměř beze stopy a také umožňují ochránit nemovitost před jejich vznikem s minimální námahou. Prevence proti vzniku graffiti Prevence je bez nejmenších pochyb nejúčinnější zbraň. Proto se majitelé nemovitostí stále častěji uchylují k použití antigraffiti nátěrů, které na daném povrchu vytvoří ...\nInfrasauny pomáhají i vrcholovým sportovcům\nPřáli jste si někdy být hýčkaní od hlavy až k patě jako slavné hvězdy? Infrasauna vám poskytne stejnou péči, jakou si dopřávají třeba vrcholoví sportovci. Zrelaxujte tělo pod infrapaprsky Základem infrasauny jsou speciální zářiče. Ty produkují infračervené paprsky, které prohřívají přímo vaše tělo a pronikají hluboko pod kůži. Máte bolavé klouby nebo ztuhlé svaly? Paprsky se dostanou až ke zdroji ...\nTrampolína se bude na vaší zahradě vyjímat\nZahrada je místo, na kterém se bude perfektně vyjímat prostorná terasa s posezením, dřevěný domeček na uskladnění nářadí, ba dokonce i taková trampolína. Poslouží jak dětem pro zábavu, tak i dospělým pro vylepšení fyzické kondice. Pokud nemáte na zahradě dostatek prostoru, vůbec nevadí, neboť současný trh má také alternativu k vnitřnímu používání. Velice důležitým parametrem je velikost trampolíny, kterou byste ...\nBrusivo a brusné papíry Napoleon Abrasives pro Vaše snadné broušení\nJestliže potřebujete změnit povrchovou úpravu materiálu, vyberte si u nás ze široké nabídky brusiv. Obráběcí technologie broušení je i v dnešní době často využívaným procesem. Náš dodavatel brusných papírů Napoleon Abrasives je renomovaná firma, založena již roku 1952 v Itálii. Po více než 60 letech provozu je dnes firma špičkou v oboru abrazivních výrobků. Na její produkty spoléhají zákazníci na celém ...\nJak na novou kuchyni a rekonstrukci? Díky stavebnímu spoření!\nKoupili jste starší dům, který vyžaduje revitalizaci? Už se vám nelíbí stávající kuchyně a rádi byste jí dali nový kabátek? Díky úvěru ze stavebního spoření už nemusíte mít vrásky. Jako mávnutím kouzelného proutku si opatříte dostatek finančních prostředků na opravy a úpravy domácnosti i okolí domu. Půjčka na rekonstrukci Pokud prahnete po zdokonalení svého rodinného domu a bytu, ale nedisponujete ...\nUžijte si narozeninovou oslavu se vším všudy\nPořádáte rodinné setkání, narozeninovou oslavu, párty nebo chystáte svatbu? Chcete si tento jedinečný okamžik náležitě užít? Punc velkolepé akce, na kterou se jen tak nezapomene, vtiskne oslavě světelné představení v podobě ohňostroje. Zážitek přímo na míru Chcete připravit svým hostům nevšední zážitek, ale nemáte se sestavením ohňostroje zkušenosti? Nevadí. Ohňostroje na míru jsou dodávány v kompaktní sestavě. Vy si na základě nabídky ...\nInstalatérské a topenářské práce od osvědčených řemeslníků\nPotřebujete poradit při renovaci bytu s vodoinstalací? Nevíte, jaký druh vytápění by byl pro vaši domácnost ideální? Málokdo má dokonalý přehled o všech možnostech, jež tento obor nabízí. Proto se raději spolehněte na služby profesionálů, kteří přesně vědí, po jakém typu produktu sáhnout. Co všechno umí šikovný instalatér Instalatér České Budějovice si poradí jak s maličkostmi týkajícími se vodovodní přípojky, tak ...\nPožární dveře by měly být součástí každého domu nebo bytu. Protože právě ony vám mohou zachránit zdraví, lidský život a v neposlední řadě také majetek. Protipožární dveře vás ochrání nejen před ohněm, ale bývají dost často i kouřotěsné a zvukotěsné. Jejich hlavním úkolem je zabránění šíření plamenů i tepelného toku. Vy tak budete mít v případě vypuknutí požáru dostatečně dlouhou dobu na ...\nStrana 4 z 35« První...«23456\t»\t102030...Poslední »