¿Quieres vivir la experiencia de pasar unos días dentro de una cueva marciana? | Donde Viajar\nEn una cueva de Cantabria se recrearán las condiciones de vida en Marte para proporcionar una experiencia única.\nEn el futuro quizá podamos viajar a Marte y pasar unos días en este planeta. Los progresos que se están dando en el mundo aeroespacial llevan a que existan muchas posibilidades de que vivamos en otros planetas tal y como lo hacemos ahora en otras ciudades. Pero hasta entonces para tener ese tipo de experiencias nos quedan solo las ideas innovadoras que aparecen de vez en cuando. Ideas como la de la empresa Astroland, que ha tenido la genialidad de convertir una cueva que se encuentra situada en un pueblo de Cantabria en una auténtica estación de Marte.\nEl proyecto tiene muchas particularidades y es cuanto menos curioso. Se organizarán diez misiones a esta cueva marciana que darán comienzo a partir de junio de este año 2019. Los participantes formarán grupos de diez personas que pasarán cuatro días dentro de la cueva, pero que también se tendrán que someter a un entrenamiento previo muy exhaustivo.\nTengamos en cuenta que el motivo de la organización de esta experiencia no es simplemente turístico, sino que se trata de un curioso proyecto de investigación y estudio. Lo que vivirán las personas que visiten la cueva marciana serán exactamente las condiciones de vida que existen en Marte. Es decir, que será posible sentirse en Marte sin tener que salir de la Tierra, con todo lo que eso implicará como experiencia exigente como pocas.\nPara que el proyecto pueda avanzar en secreto no se ha desvelado en cuál de las 9000 cuevas que hay en Cantabria se está realizando la preparación del ambiente propio de Marte. Lo único que se ha dicho es que tiene una extensión de 1,5 kilómetros y que la altura de la cueva es de 60 metros. Se estima que este es el mejor escenario para representar la esencia de Marte y que así los participantes en la experiencia puedan sentir que se han desplazado al planeta rojo. Lo que harán al llegar será realizar distintos trabajos y misiones siguiendo el papel de lo que han hecho astronautas que ya han viajado al espacio exterior.\nLa presencia de los turistas marcianos estará controlada a distancia y serán gestionados de una manera directa para que todo vaya como la seda. Pero incluso se replicarán las condiciones del retardo en las comunicaciones para que los turistas se sientan que están en una experiencia más real si cabe. Mucho ojo si nos está interesando el tema, puesto que el precio de la experiencia es cuanto menos jugoso: 10 mil euros. Por este precio tendremos garantizados los cuatro días que pasaremos dentro de la cueva, un día en el cual se realizarán diferentes pruebas y nada más y nada menos que un curso de entrenamiento de 90 días que por suerte se podrá hacer a distancia.\nVía: 2019 Mars\nLa cafetería más grande de Starbucks se inaugura en Tokio


Curso Taller Blog Docente: octubre 2009\nCurso del CEP de Cádiz para la creación de blogs docentes impartido en el IES Antonio de la Torre de El Puerto de Santa María. Abierto a todos los centros. Todos los jueves del 8 al 29 de Octubre de 17:00 a 20:10.\nAntes de entrar en los vericuetos de la creación de blogs, bancos de archivos, enlaces y demás permitidme que comenzemos reflexionando sobre el "desembarco" de las TIC's en nuestra labor docente. Para plantear esta puesta en común inicial conozcamos qué es y qué ha supuesto el concepto WEB 2.0.\nWeb 2.0 y educación.\nPublicado por David Ruiz Moreno en 11:43 3 comentarios:\nComo se puede observar es muy amplia la panorámica que se nos abre para mojarar la competencia digital, tanto propia como del alumnado. Entonces nos asalta la pregunta... ¿por qué un blog?\nSi partimos de una primera definición de blog como "una página web, con apuntes fechados en orden cronológico inverso; de tal forma que la anotación más reciente es la que primero aparece", respuesta a esta pregunta podría ser la capacidad de editar de forma cooperativa cualquier tipo de trabajos como una revista escolar, un trabajo en grupo, etc... Así mismo, puede ser utilizado como una asamblea de clase para plantear problemas, buscar soluciones o planificar.Para realizar correspondencia escolar o intercambiar información con otros centros.\nPero, ¿qué se puede hacer realmente con un blog?:\nSe pueden realizar múltiples actividades. Algunas de ellas son:\nUtilizarlos como gestores de contenidos de una asignatura, como un medio de comunicación (insertando vídeo, audio, imágenes o texto), para elaborar un diario de clase (un alumno puede encargarse de ir introduciendo las actividades realizadas durante el día, deberes a realizar, etc.) o para trabajar en equipo un grupo de profesores.\nLos alumnos puedan hacer comentarios sobre la unidad estudiada, o sobre una parte de ella, o recomendar direcciones o recursos para consultar o incluir en el blog, de forma que se va enriqueciendo el contenido de la entrada que al principio era de mínimos.\nPara que los alumnos presenten trabajos a través de él, pudiendo el profesor corregirlo desde casa.\nPara realizar un fotoblog (un blog donde prima la imagen como vehículo de comunicación) con imágenes de las actvidades del centro, para recopilar imágenes sobre un tema concreto, etc.\nPara llevar a cabo una tarea de aprendizaje guiada cronológicamente.\nEn nuestro caso, cuando hablamos de bog orientado hacia la docencia, lo denominamos "EDUBLOG" (que no es el blog de un tal Eduardo...). El Edublog es una herramienta que ayuda a dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de materiales que el profesor puede dejar en él, incluir o proponer trabajos, apuntes (a desarrollar o incompletos), actividades (webquests), enlaces, orientaciones al estudio, etc.\nEl profesor puede ofrecer orientaciones y facilitar materiales electrónicos propios o vínculos de la propia red. Puede proponer debates sobre algunos puntos relevantes del tema que se esté trabajando, o sobre cuestiones nuevas de forma transversal.\nLos alumnos pueden resolver problemas planteados por el profesor, desarrollar trabajos colaborativos trabajando en pequeños grupos, etc.\nY todo este embrollo, ¿qué nos aporta?:\nPara Santiago Mengual aporta lo siguiente:\nHerramientas para la alfabetización digital, permiten la familiarización con todos los componentes de un blog (blogroll, categorías,…)\nHerramientas colaborativas asíncronas que potencia la cohesión del grupo y la interacció profesor alumno.\nPermiten disponer de un espacio para encontrar fuentes documentales (webgrafías y bibliorafías) para el área de conocimiento.\nFacilitan la actuación de contenidos constante mediante la sindicación (RSS/ATOM). De esta manera, el profesor puede tener acceso a todas las nuevas actualizaciones de los alumnos.\nBueno, parace alarmantemente amplio y complejo... pero en estas tardes, entre todas y todos vamos a demostrar que no lo es... tanto.\n(Fuente: Juanjo Romero)\nPublicado por David Ruiz Moreno en 11:42 No hay comentarios:\nPrincipales servicios para ubicar contenidos\nComo antaño, la primera labor para afrontar con posibilidades de éxito un trabajo, es preparar las herramientas y el equipo necesario. En nuestro caso, necesitasmos conocer cuáles son los principales servicios para crear, enlazar y compartir contenidos. En la siguiente presentación podemos conocer los principales servicios.\nPublicado por David Ruiz Moreno en 11:41 No hay comentarios:\nHoy por fin creamos\nBienvenidos y bienvenidas un día más a este curso de iniciación para la creación de blogs docentes.\nDado que durante la primera sesión se nos hizo un poco tediosa la práctica de generar distintas cuantas en los servicios que necesitamos para abastecer de recursos nuestro blog, hoy vamos a proponer una serie de actividades distintas.\nHoy veremos los siguientes apartados:\n1) Repasaremos qué es y cómo funciona el ITALC.\n2) Recordaremos qué es un blog.\n3) Observaramos algunas de las diferencias entre WORDPRESS y BLOGGER como plataforma para crear nuestros blogs docentes.\n4) POR FIN DAREMOS LOS PRIMEROS PASOS PARA CREAR NUESTRO BLOG.\nPublicado por David Ruiz Moreno en 11:28 No hay comentarios:\n¿Qué es un blog? ¿por dónde empiezo?\nPara introducirnos de una forma sencilla y a nuestro propio ritmo en este universo de los blogs os propongo revisar esta presentación creada por Ana Ova, en la cual se explica claramente los conceptos principales de qué es un blog, zonas de las que consta y cómo crear nuestra primera bitácora.\nPublicado por David Ruiz Moreno en 11:24 No hay comentarios:\nEtiquetas: Blogs, Primeros pasos\nTodo un "cibermundo" por descubrir\nSi estás leyendo esto es que eres una persona con inquietudes sobre tu formación docente, o simplemente alguien que quiere conocer la manera más rápida y sencilla de crear un blog para tí o para tus clases.\nA lo largo de estas páginas trataremos de explicar de una forma amena y sencilla como podemos realizar esto.\nBienvenida/o a esta experiencia compartida, espero te sea de utilidad.\nNoticas del Ayto. de El Puerto de Santa María\nDavid Ruiz Moreno


Seguridad de los Niños en su Casa\nUsted necesita estar al tanto de algunos consejos de seguridad para los niños, si usted tiene hijos o tiene alguna que visite. Como todos sabemos, los niños son curiosos por naturaleza y por lo tanto serán por todo el lugar. Explorar y saqueos en un momento dado. Por lo que es aconsejable para garantizar la seguridad de los niños en la casa se puede ver de una manera apropiada. A continuación se abordan las formas en que usted puede ir sobre la gestión de diversos accidentes más comunes en el hogar.\nLa mayoría de ahogamiento en el hogar tuvo lugar en piscinas y bañeras.\n· Nunca se debe dejar a los niños solos en el baño o en el baño. En algunos casos, los niños pequeños también se ahogaron en el inodoro.\n· Es usted vive cerca de un río, piscina, lago o cualquier otro cuerpo de agua, tenga cuidado y asegúrese de que los niños no pueden salir del recinto sin su permiso.\n· Si usted tiene una piscina, tiene puertas de seguridad instalados.\nEsta es una forma muy común de accidente, ya que hay muchos casos en los que un niño puede caer. La seguridad de los niños en la casa debe prestar especial atención a este problema. Los niños pueden caerse de muebles, una cama, una ventana en el baño, en las escaleras o un piso resbaloso. Las caídas son peligrosas y el otro cable a la muerte, especialmente las que se producen en el cuarto de baño. Para prevenir esto:\n· Nunca deje a los niños solos en muebles, camas o mesas para cambiar pañales.\n· Siempre se debe hacer uso del cinturón de seguridad y asegúrese de que esté bien sujeto.\n· La mayoría de las caídas ocurren en suelos resbaladizos y alfombras. Para su eliminación, las alfombras, para que los protegen de utilizar correctamente una alfombra de goma.\n· Casos escalas son responsables de muchas caídas cada año. Los niños nunca deben quedar sin vigilancia cerca de las escaleras. Bloquear el uso de puertas de seguridad de escaleras si tienes niños y bebés en la casa.\n· No deje juguetes y otros artículos en las escaleras, ya que pueden causar una caída.\n· Es necesario darse cuenta de que la mayoría de las quemaduras y los incendios ocurren en la cocina. No permita que los niños se cuelguen alrededor de la zona de la cocina ya que esto reducirá el riesgo de este tipo de accidentes.\n· No permita que los niños entran en un área con una vela encendida como velas son responsables de una serie de incidentes en nuestros hogares cada año.\nIncompleta Completa tu familia con la ayuda de la agencia de adopción cristiana\nHa Terapia del Comportamiento Infantil funcionan realmente?\nIdeas para actividades de invierno para toda la familia\nMarcar la diferencia en el mundo que usted vive en\nEl estudio del hogar de adopción 5 Requisitos\nCrianza de los hijos 16-03-2016 - 0 Comentarios\nHaciendo honor a la madre-a-ser\nLas técnicas para su niño para el aprendizaje y la memoria\nBloquear sitios web porno con bloqueador\nNecesidades Especiales Adopción - ¿Por qué adoptar un niño con necesidades especiales


Rabat reabre las investigaciones sobre bebés robados | Sociedad | EL PAÍS\nMarruecos toma esta decisión tras conocerse que una madre soltera marroquí vendió a su hijo por 3.000 euros\nMadrid - 17 may 2013-23:42 UTC\n“Aquí siempre se cuchilleaba que esta matrona o este celador del hospital traficaron antaño con bebés, hijos de madres solteras o de mujeres paupérrimas”, recuerda al teléfono Chakib al Khayari, presidente de la asociación Rif Derechos Humanos, con sede en Nador, la ciudad marroquí colindante con Melilla.\nNo han sido, sin embargo, los rumores sino la trama de compra-venta de recién nacidos descubierta por la Guardia Civil de Melilla la que ha incitado a la fiscalía del tribunal de apelación de Nador a reabrir una investigación sobre el tráfico de bebés en la región que había dado por cerrada hace 28 años. “Es lógico que el ministerio público marroquí se vea presionado para seguir actuando”, afirma el activista Al Khayari.\nLa fiscalía publicó un comunicado, el jueves por la noche, en el que ordena a la policía judicial que reabra sus pesquisas. Toma esa decisión, explica, a consecuencia de las informaciones publicadas por la prensa española. No menciona a la Guardia Civil porque probablemente la considera una fuerza ocupante de una ciudad que reivindica Marruecos.\nEl instituto armado anunció el 8 de mayo que había esclarecido una trama dedicada a la compra-venta de bebés que funcionó en los años 70 y 80. Al menos “28 niños lactantes procedentes de Marruecos fueron introducidos” en Melilla y “trasladados a la península con documentación falsa, bajo la apariencia de hijos biológicos”. Estaban implicada 31 personas en la trama de las que 19 siguen en vida y están imputadas.\nLa fiscalía marroquí recuerda en su comunicado que hace casi tres décadas ya se investigó en el noreste de Marruecos la desaparición, entre 1978 y 1985, de once bebés. Cinco personas fueron detenidas, tres de ellas españolas, en el verano de 1985: un matrimonio español, una mujer española que entonces tenía 63 años y entregaba los recién nacidos a familias en Melilla, a cambio de unos 6.000 euros.\nTambién fueron detenidas dos marroquíes: la trabajadora social del hospital El Hassani de Nador y una empleada del hospital Al Farabi de Oujda. La primera cobraba entonces unos mil dirhams por bebé (90 euros) mientras que las tarifas de la segunda oscilaban entre 2.000 y 2.300 (180 y 207 euros). Todos ellos fueron condenados en Nador a cinco años de cárcel en agosto de 1985, pero después la pena fue conmutada y solo cumplieron doce meses.\nEl tráfico de niños no se ciñó, probablemente, a las tres decenas de casos desvelados por la Guardia Civil. Afectó a otros muchos, según sospechan fuentes conocedores de la investigación, pero el tiempo transcurrido y el fallecimiento de algunos de sus presuntos responsables hace imposible determinar ahora la magnitud de la red.\nAunque la trama desbaratada actuaba hace más de un cuarto de siglo, aquel tráfico de bebés, aireado ahora por la prensa de Casablanca, exacerba la desconfianza de la opinión pública hacia los extranjeros que desean hacer legalmente una kafala en Marruecos. La kafala es la modalidad de adopción vigente en la mayoría de los países musulmanes equiparable a una tutela dativa.\nEl Gobierno marroquí, en el que los islamistas del Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD) son mayoritarios, paralizó en septiembre, dando órdenes a los fiscales, las kafalas que habían iniciado en Marruecos 58 familias españolas y varias decenas de familias extranjeras. En febrero el PJD introdujo en la Cámara de Representantes del Parlamento un proyecto de ley que exige, entre otras cosas, que al menos uno de los cónyuges del matrimonio adoptante sea marroquí.\nAún no se ha empezado a debatir, pero si próspera las familias en espera, que llevan a veces más de año y medio cuidando al niño que les fue asignado por el orfanato, se verán obligadas a renunciar a la adopción.


Del Potro y una confesión contundente: "Mi ciclo en la Davis está terminado" - 30/08/2017 - Clarín.com\nDel Potro y una confesión contundente: “Mi ciclo en la Davis está terminado”\nEl tandilense dio por cerrada su etapa con el equipo argentino. “Me voy con la imagen más linda que podía tener”.\nJuan Martin del Potro anunció que no jugará más la Copa Davis. AFP\n30/08/2017 - 23:40\nLa frase es contundente, definitiva, termina con todo tipo de especulación. Y es la menos esperada para el tenis argentino. Desde el US Juan Martín Del Potro cerró completamente la posibilidad de volver a integrar un equipo argentino de Copa Davis al afirmar que su ciclo "está terminado".\nEn conferencia de prensa en el complejo Flushing Meadows de Nueva York, donde superó con éxito la primera ronda al vencer en sets corridos al suizo Henri Laaksonen, el tandilense terminó con los mensajes elípticos que supo entregar tiempo atrás y fue contundente en su postura.\n"Mi ciclo en la (Copa) Davis está terminado. Me voy con la imagen más linda que podía tener" apuntó Del Potro, el mejor argentino del ranking mundial ATP (posición 28).\nCon una notable actuación en noviembre, en la que ganó los dos singles, el tandilense fue el héroe de la conquista de la Copa Davis 2016 para la Argentina, tras una ajustada victoria 3-2 sobre la local Croacia, en Zagreb.\nEn tanto, el correntino Leonardo Mayer (59) también comunicó su decisión de no integrar el conjunto argentino que irá a Kazajstán, del 15 al 17 de setiembre, para jugar un repechaje por el Grupo Mundial.\n"No voy a Kazajstán. Ya hablé con el capitán (Daniel Orsanic)", advirtió el Yacaré, quien este miércoles consiguió un gran triunfo ante el francés Richard Gasquet, en cuatro sets, para avanzar a la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada.\n"Le dí los motivos a Orsanic. Ya cumplí una etapa. Dí mucho para la Copa Davis, más de lo que podía", sostuvo Mayer, de 30 años y también componente del equipo nacional que alcanzó la gloria en Zagreb.\n"Dejé muchas cosas de lado. Ahora hay jugadores que pueden ir. Yo ya hice mucho por la Copa Davis. Se cumplió un ciclo. No digo que no no, pero es difícil que vuelva a jugar. El desgaste es muy grande y yo lo vivo muy fuerte?, agregó Mayer.


Entretenimiento | Noticias Principales de Colombia Radio Santa Fe 1070 am - Parte 339\nActualizado octubre 20 - 8:28 pm\nU2 lanzará disco a principios de 2011\noctubre 20, 2010 8:10 pm\nDe hecho, McGuinness ha apuntado que la banda ha tocado algunas nuevas canciones durante el último tramo europeo de su gira 360º que probablemente estén en el disco, como por ejemplo Mercy, Every Breaking Wave y Boys Fall from the Sky (del musical Spiderman compuesto por Bono y The Edge para Broadway). Leer esta noticia\noctubre 20, 2010 12:53 pm\nTras dos años de casados, la cantante Beyoncé y su esposo Jay-Z estarían esperando su primer hijo, según reveló un conocido de la cantante a la revista Us Weekly. Leer esta noticia\nAvril Lavigne destapó su sensualidad en Maxim\noctubre 20, 2010 8:50 am\nLa rockera canadiense, Avril Lavigne posó para la edición de noviembre de la revista Maxim, donde puede verse a la cantante de 26 años con un estilo muy similar al que la hizo famosa, pero mucho más sexy y mucho más tatuada. Leer esta noticia\nEl nuevo amor de Madonna\noctubre 20, 2010 7:36 am\nTodo indica que Madonna ya olvidó al joven modelo brasileño Jesús Luz y ahora está saliendo con un nuevo hombre. A juzgar por lo que se vio en la noche neoyorquina, la «reina del pop» está en amores con su coreógrafo de la gira Sticky & Sweet, Brahim Rachiki, de 33 años. Leer esta noticia\nMegan Fox ahora probará como comediante\noctubre 19, 2010 8:37 pm\nTras varios malos resultados en taquilla, la bella Megan Fox vuelve a la actuación. Esta vez lo hará en la comedia Friends With Kids (Amigos con hijos), dirigida por la debutante Jennifer Westfeldt. Leer esta noticia\nBon Jovi será declarado Ícono Mundial\noctubre 19, 2010 8:10 pm\nEl grupo de rock estadounidense recibirá el premio Icono Mundial en los MTV Europe Music Awards que se entregará el mes próximo en Madrid, informó el martes el canal de música. Leer esta noticia\nLady Gaga y su novio se comprometen espiritualmente\noctubre 19, 2010 8:00 pm\nLa pareja no tiene tiempo para una boda tradicional, así que ha celebrado una ceremonia «espiritual» en la que ambos intercambiaron anillos y se comprometieron a estar juntos toda la vida. El enlace fue discreto y sólo invitaron a unos pocos amigos, pero ya se desquitarán con una fiesta a lo grande cuando Lady Gaga pueda organizar la gran «boda italiana» que tiene planeada.\nLady Gaga ha ofrecido un avance antes de casarse. La cantante y su novio, Luc Carl, se han jurado amor eterno en un rito «espiritual» muy similar a una sencilla boda común. Pero esto no es nada comparado con lo que están preparando: cuando tenga tiempo suficiente para ello, la cantante organizará un auténtico enlace por todo lo alto. Leer esta noticia\nCirco del Sol hoy por primera vez en Bogotá\noctubre 19, 2010 1:21 pm\nEl Circo del Sol se presenta hoy por primera vez en Colombia con su espectáculo «Quidam», una completa función que transporta a los espectadores a los sueños mágicos de una niña a través de payasos, trapecistas, contorsionistas o saltimbanquis. Leer esta noticia\nShakira lanza hoy su nuevo trabajo: Sale el sol\noctubre 19, 2010 8:31 am\nShakira saca hoy al mercado su nuevo álbum: “Sale el Sol”, disco que en su mayoría se interpretó en español, y donde la barranquillera vuelve a la escencia de sus primeros discos donde se mezcla pop, rock y aires latinos. Leer esta noticia\nHospitalizan a Céline Dion para evitar nacimiento prematuro de sus mellizos\noctubre 19, 2010 6:52 am\nLa cantante canadiense Céline Dion, de 42 años, fue ingresada en el hospital St. Mary de West Palm Beach (al norte de Miami) para prevenir el nacimiento prematuro de los mellizos que espera, informó el centro médico. Leer esta noticia\noctubre 18, 2010 5:11 pm\nLa multimillonaria industria cinematográfica del porno en California, Estados Unidos, está semiparalizada luego de que uno de sus actores diera positivo en una prueba de VIH. Leer esta noticia\nHija de Mick Jagger posa semidesnuda\noctubre 16, 2010 10:34 am\nGeorgia May Jagger es hija del líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, y con sólo 18 años, ya es la cuarta vez que es imagen de la marca Hudson Jeans y, con esos atributos que la naturaleza le ha dado, no es de extrañar. Leer esta noticia\nFama de buena madre de Angelina Jolie es una farsa: Empleada\noctubre 16, 2010 7:35 am\nUna ex niñera asegura que la imagen de «súper madre» que tiene Angelina Jolie es una farsa, pues apenas cuida de sus seis hijos, quienes se la pasan peleando y dicen groserías. Leer esta noticia\nKatty Perry se casa la próxima semana\nKatty Perry y su prometido, Rusell Brand se casan el próximo 21 de octubre en Jainpur (India), lugar donde Brand le pidió matrimonio a la popular cantante el pasado 31 de diciembre. Leer esta noticia\nMcCartney habría salvado matrimonio de John Lenon y Yoko Ono\noctubre 15, 2010 7:30 pm\nPese a la mala relación y al intercambio de hostilidades del que hacían gala Lennon y McCartney tras la separación de los Beatles a principios de los 70, Paul no dudó en ayudar a entre su antiguo compañero y Yoko Ono para reconciliarlos.\nEntre las entrevistas que Yoko Ono ha concedido coincidiendo con el que habría sido el 70 cumpleaños de John Lennon, la viuda del ex Beatle ha dejado una a The Times que vale su peso en oro. No tanto por lo que en ella cuenta como por lo que para la biografía del músico supone.\nYoko recordaba en la entrevista aquel período que comenzó en el verano de 1973 en el que John Lennon y ella decidieron separarse. El músico bautizaría más tarde el año que siguió a su separación como ‘the lost weekend’ (el fin de semana perdido).\nDurante aquel período de tiempo John Lennon mantuvo una relación con su asistente personal, May Pang -aunque ésta siempre mantuvo que el ‘affair’ fue una idea de Yoko Ono- y una vida algo errante.\nSin embargo, a principios de 1974, Paul y Linda visitaron a Yoko Ono en Nueva York y hablaron con ella. Según revela la viuda del músico, MCartney le preguntó qué debía hacer Lennon para recuperarla. La respuesta fue sencilla: volver a enamorarla.\n«Quiero que el mundo sepa que esa fue una cosa muy emotiva que hizo por John», explica Yoko Ono, que, tras reconciliarse con Lennon en noviembre de 1974, menos de un año después tendría al único hijo de la pareja, Sean.\n«Él (Paul) se preocupaba por su antiguo compañero. Aunque John no pidiera ayuda -John, Paul, todos ellos, eran demasiado orgullosos para hacerlo- él le ayudó. John a menudo decía que no entendía por qué Paul había hecho eso por nosotros, pero lo hizo».\nRobert De Niro y Sigourney Weaver serán dirigidos por el español Rodrigo Cortés\noctubre 15, 2010 7:15 pm\nEl director español Rodrigo Cortés, que está triunfando en medio mundo con la película Buried, contará con Robert De Niro y Sigourney Weaver para su próxima cinta, Red Lights, un thriller psicológico con elementos paranormales.\nEn declaraciones a Europa Press, Cortés ha reconocido que la posibilidad de rodar este filme junto a Robert De Niro y SigourneyWeaver responde a la realización de una entelequia, de una «improbabilidad estadística absoluta», en palabras del cineasta.\n«De repente, escribes la carta a los Reyes y te lo traen todo. Normalmente, uno hace la lista de los actores que quiere sospechando que va a tener que rodar con el número cuatro y el número cinco de la lista, pero en este caso contestaron los números uno», ha explicado.\nEl argumento del filme, que se rodará a principios de año en España y Canadá y será financiado por Versus, Parlay Films, Koreas Blue Storm Prods y CSe Entertainment, gira en torno a la relación laboral entre una psicóloga (Weaver) y un psíquico famoso (De Niro).\nMichael Jackson odiaba retratarse\nEl fotógrafo Arno Bani, que inmortalizó a Michael Jackson en 1999 para la portada del disco «Invincible», reveló hoy a Efe que el «rey del pop» detestaba hacerse fotografías, pero que quedó satisfecho con su trabajo al tratarse de un profesiona «joven» y «no corrompido» por el sistema. Leer esta noticia\nMegan Fox no quiso ser chica Bond y anuncia retiro temporal\noctubre 15, 2010 8:04 am\nLa actriz norteamericana, Megan Fox rechazó por segunda vez ser una chica Bond, explicando que el papel ofrecido no tiene el suficiente protagonismo. Además declaró que se va a retirar del cine temporalmente. Leer esta noticia\nAngelina Jolie es vetada en Bosnia\noctubre 14, 2010 8:26 pm\nEl Gobierno de Bosnia ha cancelado el permiso para que Angelina Jolie ruede en su territorio la película que supondrá su debut como directora. El veto a Jolie llega tras las protestas de una asociación de mujeres víctimas de la Guerra de los Balcanes que creen que el guión de la cinta es ofensivo para ellas. Leer esta noticia\nElsa Pataky será la protagonista de DiDi Hollywood\noctubre 14, 2010 8:15 pm\nEl director, Bigas Luna escogió para el papel protagonista a Elsa Pataky porque, según ha explicado en la presentación de la película, es una actriz que «está viviendo la historia de Hollywood ahora», aunque matiza que su vida es distinta a la de DiDi, quien tiene que enfrentarse al lado más oscuro de Hollywood. «Si hubiera pasado por lo mismo no habría querido hacer este proyecto», afirma. Leer esta noticia\noctubre 14, 2010 8:00 pm\nEl actor español Antonio Banderas recogerá, el próximo día 23 de octubre, la Espiga de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) durante el acto de inauguración de la 55 edición del festival, que recordará además al escritor Miguel Delibes y al cineasta francés Claude Chabrol. Leer esta noticia\nChristina Aguilera presento la solicitud de divorcio\noctubre 14, 2010 2:00 pm\nChristina Aguilera presentó hoy una solicitud de divorcio tras cinco años de matrimonio, dos días después de anunciar que ella y su esposo se habían separado. Leer esta noticia\nInician juicio contra Isabel Pantoja por lavado de activos\noctubre 14, 2010 11:53 am\nLa cantante española Isabel Pantoja acudió este jueves a un juzgado de Marbella (sur), donde se le notificó el inicio del juicio oral por blanqueo de dinero en que deberá comparecer y en el que podría ser condenada a tres años y medio de cárcel. Leer esta noticia\nLimp Bizkit canceló su concierto en Colombia\noctubre 14, 2010 10:40 am\nLa banda de Adidas Rock estadounidense, Limp Bizkit, anunció la cancelación de su concierto en Bogotá, que estaba planeado para el 20, por problemas logísticos. Leer esta noticia\nCantante mexicana Belinda desmiente su muerte\noctubre 14, 2010 8:54 am\nLa cantautora mexicana, Belinda desmintió que haya fallecido como lo había indicado un fan a través de una red social, noticia que se difundió rapidamente por los medios internacionales. Leer esta noticia\nLos Rolling Stones relanzan su discografía completa en vinilo\noctubre 13, 2010 6:57 pm\nEl 22 de noviembre los Rolling Stones pondrán a la venta dos cajas de vinilos en las que han reunido todos los discos publicados hasta el momento. En total, 27 álbumes, entre discos de estudio, EPs y recopilatorios. Leer esta noticia\nPágina 339 de 381« Primero«...102030...337338339340341...350360370...»Último »


diseños de transformadores\nGuardarGuardar Transformadores para más tarde\n104 vistas44 páginas\nCONTENIDO Pg. 1. SELECCIN DE LA POTENCIA DE LOS TRANSFORMADORES. 1 1.1 ASPECTOS GENERALES... 1 1.2 SELECCIN DE LA POTENCIA DE LOS TRANSFORMADORES TENIENDO EN CUENTA LA SOBRECARGA... 2 1.2.1 Sobrecarga de Transformadores Inmersos en Aceite..... 3 1.2.2 Valores Lmites con Sobrecarga para Transformadores de Distribucin. 4 1.2.3 Sobrecarga de Transformadores Secos....... 5 1.2.4 Tipos de Sobrecarga........... 6 1.3 SELECCIN DE POTENCIA EN TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIN PARA SECTORES RESIDENCIAL Y COMERCIAL CUMPLIENDO EL REGLAMENTO RETIE. 9 2. EVALUACIN PRDIDAS SEGN NTC 2050... 11 2.1 GASTOS ANUALES POR PRDIDAS.. 11 2.2 PARMETROS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS DE DISEO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIN. 12 2.2.1 Factor de Demanda... 12 2.2.2 Factor de Diversidad. 12 3. SELECCIN DEL NMERO DE TRANSFORMADORES....... 15 3.1 RGIMEN DE TRABAJO ECONMICO DE LOS TRANSFORMADORES.... 16 3.2 REPARACIN O REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA. 24 3.2.1 El Transformador como una Entidad Econmica..... 24 3.2.2 La Reparacin de Transformadores.......26 3.2.2.1 Las Variables Involucradas en el Proceso de Decisin, Reparar o Reemplazar.. 26 3.2.2.2 Las Variables Financieras.....27 3.2.2.3 Planteamiento de Escenarios del Problema de Decisin.... 27 3.3 MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES.... 29 3.3.1 Mantenimiento Predictivo..... 29 3.3.2 Mantenimiento Preventivo.... 29 3.3.3 Mantenimiento Correctivo.... 31 3.3.4 Tareas de Mantenimiento.....32 ______________________________________________________ EFICIENCIA ENERGTICA EN TRANSFORMADORES ELCTRICOS\nPg. 3.3.5 Estado del Aislamiento de Papel de los Bobinados.....33 3.3.5.1 Tipos de Fallas en el Devanado...... 35 3.3.5.2 Prueba de Resistencia de Aislamientos..... 37 3.3.5.3 Prueba de Factor de Potencia a los Aislamientos.... 37 3.3.5.4 Revisin de Cambiadores de TAPS...... 38 REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS........ 40\n______________________________________________________ EFICIENCIA ENERGTICA EN TRANSFORMADORES ELCTRICOS\n1. SELECCIN DE LA POTENCIA DE LOS TRANSFORMADORES. 1.1 ASPECTOS GENERALES. El clculo o diseo de transformadores se puede decir que es un aspecto suficientemente tratado, en el que intervienen algunas variantes dependiendo del tipo de transformador y de los materiales empleados. En la actualidad los fabricantes de transformadores a gran escala, disponen por lo general de programas por computadora para diseo y de laboratorio apropiados para prueba. No obstante, los conceptos bsicos del clculo de transformadores se deben conocer por las personas relacionadas con las mquinas elctricas, ya que esto no solo permite una mejor comprensin de su funcionamiento, sino tambin se est en posibilidad de entender mejor las posibles fallas que tienen y su reparacin. Las normas para transformadores cuando hablan de potencia nominal, se refieren a una potencia que es el producto de la corriente por el voltaje en vaco. La potencia nominal es por lo tanto una potencia aparente que es la misma, ya sea que se considere el devanado primario o el devanado secundario. La razn de esta definicin que es slo convencional, se debe al hecho de que se caracteriza a la mquina desde el punto de vista del dimensionamiento. Las prestaciones de una mquina elctrica estn limitadas por el calentamiento de sus componentes, las cuales estn causadas por las prdidas que tiene. En particular, en un transformador se tienen las prdidas en el ncleo y las prdidas en los devanados. La potencia aparente que puede soportar el transformador en funcionamiento continuo sin sobrepasar los lmites de calentamiento es:\nSN 3V N xI N\nComo el transformador no siempre funciona bajo condiciones nominales, entonces se debe establecer el ndice de carga C:\nC I1 I N1 I2 I N2\nEste ndice de carga se relaciona con las prdidas en el transformador. Si C < 1 Si C > 1 El transformador funciona descargado. El transformador estar funcionando sobrecargado.\nPara el ncleo magntico, las prdidas dependen de la induccin magntica B, la cual es proporcional a la tensin inducida, en los devanados, las prdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente. La prueba de corto circuito del ______________________________________________________ EFICIENCIA ENERGTICA EN TRANSFORMADORES ELCTRICOS 1\ntransformador, permite obtener las prdidas a plan carga con los devanados, a partir de stas se pueden calcular para cualquier otro valor de carga. La llamada prueba de circuito abierto en el transformador, permite obtener el valor de las llamadas prdidas en vaco o prdidas den el ncleo, que como se mencion, consisten de dos partes, las prdidas por histresis y las prdidas por corriente circulantes. En la prueba de circuito abierto, el devanado que se alimenta es por lo general el de bajo voltaje, debido a que resulta el ms conveniente par a la medicin. En los sistemas industriales de suministro elctrico, la potencia de los transformadores debe garantizar, en condiciones normales, la alimentacin de todos los consumidores o receptores. En la seleccin de la potencia de los transformadores, se debe tratar de obtener tanto el rgimen de trabajo econmicamente til, como la alimentacin de reserva de los consumidores. Adems, la carga de los transformadores en condiciones nominales no debe (por calentamiento) conducir al acortamiento de su tiempo de vida til. La capacidad del transformador debe garantizar la demanda indispensable de potencia durante el periodo posterior a la desconexin del transformador averiado, en dependencia de los requerimientos presentados por los consumidores. Como regla general, todas las instalaciones, de ao en ao, aumentan su produccin y se amplan, ya por la construccin de nuevas reas de produccin o por la utilizacin ms racional de las existentes. Ya sea por una causa o por otra, la potencia elctrica demandada por la produccin industrial suele crecer. Por ello es conveniente, para tomar en cuenta el crecimiento de la demanda de potencia, prever la posibilidad del incremento de potencia de las subestaciones a travs del cambio de los transformadores por otros ms potentes; esto es, prever la posibilidad de la instalacin de transformadores mayores en un grado de potencia estndar. Por ejemplo, si se instalan dos transformadores de 6300 kVA los cimientos y los restantes elementos, la instalacin debe posibilitar la instalacin de dos transformadores de 10000 kVA sin la modificacin de la subestacin existente. 1.2 SELECCIN DE LA POTENCIA DE LA SOBRECARGA.\nEs conveniente seleccionar la potencia de los transformadores teniendo en cuenta su capacidad de sobrecarga. El no prestar atencin a la capacidad de sobrecarga del transformador, significa depender innecesariamente de la capacidad nominal. Esta capacidad de sobrecarga se determina en dependencia del grfico de carga del transformador en cuestin. La magnitud y duracin de las corrientes de falla son de una importancia extrema estableciendo una prctica coordinada de proteccin para los transformadores, ______________________________________________________ EFICIENCIA ENERGTICA EN TRANSFORMADORES ELCTRICOS 2\ntanto los efectos trmicos como mecnicos de las corrientes de falla debern ser considerados. Para las magnitudes de las corrientes de falla cerca a la capacidad de diseo del transformador, los efectos mecnicos son ms importantes que los efectos trmicos. Con magnitudes bajas de corriente de falla acercndose al valor de sobrecarga, los efectos mecnicos asumen menos importancia, a menos que la frecuencia de la ocurrencia de falla sea elevada. El punto de transicin entre el inters mecnico y el inters trmico no puede ser definido exactamente, aunque los efectos mecnicos tienden a tener un papel ms importante en las grandes capacidades nominales de kilovoltios-amperios, a causa de que los esfuerzos mecnicos son elevados. 1.2.1 Sobrecarga de Transformadores Inmersos en Aceite. Figura 1. Transformadores en Aceite.\nLa expectativa de vida normal de un transformador es una referencia convencional que se basa en considerar su funcionamiento en servicio continuo con su carga nominal, en un medio ambiente cuya temperatura es de 20C y con una sobreelevacin de temperatura del punto caliente de 78C (temperatura 98C).Si este valor se supera debe esperarse una reduccin de la vida. En esta condicin de funcionamiento la temperatura del punto caliente excede en 13C el valor de sobre-elevacin medio de temperatura de 65C del arrollamiento (medido por variacin de resistencia) adoptado en la gua IEC 354 para transformadores de distribucin. En transformadores medianos y grandes, dependiendo del tipo de refrigeracin, la gua fija para la sobre-elevacin del arrollamiento valores que son inferiores a los lmites impuestos por la norma, aclarando que segn sea el diseo alcanzar los lmites podra llevar a superar el valor de 78C correspondiente al punto caliente. Si se representa el ciclo de carga diario por medio de un diagrama equivalente simplificado de dos escalones, para distintos ciclos de carga, y valores de ______________________________________________________ EFICIENCIA ENERGTICA EN TRANSFORMADORES ELCTRICOS 3\ntemperatura ambiente comprendidos entre -25C y 40C, la gua propone curvas (para carga cclica normal) con consumo de vida normal, y tablas (para carga cclica de emergencia) con un consumo de vida expresado en das equivalentes de funcionamiento a potencia nominal con temperatura ambiente de 20C, que permiten determinar el pico de carga para una dada duracin y una determinada carga inicial. 1.2.2 Valores Lmites Distribucin. con Sobrecarga para Transformadores de\nTambin para sobrecarga se recomienda no superar ciertos lmites de corriente en valor relativo y temperaturas del punto caliente y del aceite en la capa superior, la tabla anterior muestra a modo de ejemplo estos valores para un tipo de transformador. Utilizando las curvas y suponiendo que la tensin aplicada al transformador permanece constante, se puede tambin determinar la potencia nominal de un transformador (esperando un consumo de vida normal) para un perfil de carga rectangular definido por la relacin entre el pico de carga y la carga inicial (K 2/K1). Un cambio en las condiciones de carga se trata como una funcin escaln. El perfil rectangular de la carga, consiste en un escaln con una cierta duracin seguido por un descenso tambin en escaln. Para una variacin de carga continua, la funcin escaln se aplica para lapsos pequeos y el clculo de la temperatura del punto caliente, consiste en un procedimiento repetitivo. Para determinar el incremento de temperatura del aceite durante un transitorio a partir de la temperatura inicial, se debe utilizar la constante de tiempo del aceite y conocer la temperatura final. El valor de la constante de tiempo depende del tipo de transformador, la gua adopta 3 horas para transformadores de distribucin, 2.5 horas para transformadores de media y gran potencia con refrigeracin natural en aceite y 1.5 horas para refrigeracin forzada o dirigida. Cuando se tiene un aumento de la carga, la variacin de la sobre elevacin de temperatura entre el devanado y el aceite se debe calcular utilizando la constante de tiempo caracterstica del devanado, pero como normalmente este parmetro es muy pequeo (5 a 10 minutos), el incremento de temperatura del punto caliente se alcanza en forma casi instantnea (an para cargas breves de alto valor). La gua considera nula la constante de tiempo de los devanados debido a que el tiempo de duracin del pico de sobrecarga utilizado en las tablas es de 30 minutos o ms. ______________________________________________________ EFICIENCIA ENERGTICA EN TRANSFORMADORES ELCTRICOS\nTabla 1. Lmite con sobrecarga.\nCorriente Punto Caliente y partes metlicas en contacto con aislantes (C) Aceite capa superior (C) 1.5 140 105\n1.8 150 115\n2.0 si la temperatura del punto caliente supera 140..160 (C) puede resultar riesgoso\n1.2.3 Sobrecarga de Transformadores Secos. Figura 2. Transformadores Secos.\nLa siguiente tabla indica los lmites de temperatura del punto caliente en funcin de la clase del sistema aislante, para un consumo de vida normal (C) y el lmite mximo (CC). CC Tabla 2. Lmites de Temperatura. TEMPERATURA SISTEMA AISLANTE (C)\n105 (A) 120 (E) 130 (B) 155 (F) 180 (H) 220 (C)\nTEMPERATURA PUNTO CALIENTE DEL DEVANADO (C)\nNominal (C) 95 110 120 145 175 210 Mximo (CC) 140 155 165 190 220 250\nSOBRE ELEVACIN MEDIA DEVANADO (K)\n60 75 80 100 125 150\nTambin para transformadores secos se proponen, para las distintas clases de aislamiento, curvas de carga que indican la corriente de carga permisible para un consumo de vida normal. ______________________________________________________ EFICIENCIA ENERGTICA EN TRANSFORMADORES ELCTRICOS\nEstas curvas son aplicables tanto para servicio continuo como para cargas cclicas con distintas temperaturas del aire de refrigeracin. Se supone que la refrigeracin del transformador es adecuada y que el incremento de carga no afecta la temperatura del ambiente en que se encuentra el transformador. Las curvas se presentan para constante de tiempo de 0.5 y 1 hora. Esta gua es aplicable con las siguientes limitaciones: La corriente no debe superar 1.5 veces la nominal para un ciclo de carga normal. Para cada clase de aislamiento el punto caliente no debe superar el valor mximo (cc) indicado en la tabla. Se desprecia la influencia de las prdidas en el hierro en la sobre elevacin de temperatura de los devanados.\n1.2.4 Tipos de Sobrecarga. En condiciones de explotacin, se admiten dos tipos de sobrecarga: de emergencia y sistemticas. a. Sobrecargas de Emergencia. Para transformadores con sistemas de enfriamiento por aceite, se puede admitir (aparte de la dependencia de la duracin de la carga precedente, temperatura del medio refrigerante y localizacin del transformador) una sobrecarga de corta duracin. Esta capacidad de sobrecarga la da el fabricante. En su defecto, se puede determinar en correspondencia con la curva presentada en la Figura 3. En dependencia del estado de carga precedente, la sobrecarga admisible puede ser mayor. As, en aquellos casos en que la carga anterior no sobrepase el 93% de la potencia de placa, el transformador se puede sobrecargar durante 5 das en un 40%, siempre que ese estado no exceda 6 horas cada da, ya sea en forma consecutiva o a intervalos.\nFigura 3. Curvas para la determinacin de la sobrecarga de emergencia.\na. Transformador con enfriamiento por aceite.\nb. Transformador seco\nPara los transformadores secos, la sobrecarga admisible se determina a partir de la Figura 3b. b. Sobrecarga Sistemtica. Se debe determinar la sobrecarga que puede soportar el transformador cada da en las horas de mxima carga. De cualquier forma, la sobrecarga no debe exceder el 30%.\nSp 1,3S N\nDonde: SN = Potencia Nominal del Transformador (kVA).\nFigura 4. Curvas para sobrecarga sistemtica admisibles.\na. Transformador sumergido en aceite.\nLa capacidad de sobrecarga sistemtica de un transformador depende de las particularidades del grfico de carga, el cual est caracterizado por el coeficiente de llenado de ste, segn la ecuacin siguiente:\nK LL Pm PM\nDonde: KLL: Factor de llenado. Pm: Potencia activa media en el grfico de carga (kW). PM: Potencia activa mxima en el grfico de carga (kW).\nPi x t i K LL\nSiendo: Pi: Potencia de carga en el instante de tiempo i. ti: Periodo de tiempo que dura la carga Pi. n: Periodos de tiempo durante los que hay carga.\nEntonces si: KLL< 0.5 Se deben instalar dos transformadores. KLL > 0.5 Se debe instalar un solo transformador. Esto se debe a que un factor de carga bajo es un indicativo que la carga durante muchos periodos de tiempo es muy baja, y solamente durante periodos cortos es alta. Por lo tanto durante los periodos de carga alta se utilizan dos transformadores y durante los periodos de carga baja solo se utiliza uno. De esta forma se evita tener un transformador de gran potencia funcionando descargado durante periodos de tiempo largos. De otro lado, un factor de carga alto indica que la carga permanece muy cercana a la nominal durante la mayora del tiempo y por ello no se justifica instalar varios transformadores. Resulta muy usual que el periodo de tiempo se tome igual al ciclo (da, turno, etc.) ms cargado. En los casos de bajo coeficiente de llenado, en que se utilizan dos transformadores, es necesario emplear desconectivos adecuados para las actividades de operacin (por el personal de servicio o automticamente), buscando el rgimen de trabajo ms econmico. 1.3 SELECCIN DE POTENCIA EN TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIN PARA SECTORES RESIDENCIAL Y COMERCIAL CUMPLIENDO EL REGLAMENTO RETIE. La reglamentacin y normalizacin tcnica colombiana ha generado la acentuacin de un enfoque que brinde mejores condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente. El clculo y diseo de las instalaciones internas residenciales y comerciales acorde con la NTC 20501, incrementan la seguridad minimizando los riesgos de origen elctrico, pero aumenta el dimensionado del sistema incurriendo en un sobredimensionado del transformador de distribucin, este sobredimensionamiento acrecienta las prdidas elctricas y en consecuencia las prdidas econmicas. Los transformadores de distribucin y las acometidas en los sectores residencial y comercial se deben utilizar parmetros que relacionen la capacidad instalada con los hbitos de consumo estimados o condiciones reales de explotacin y operacin del sistema de distribucin de energa elctrica, siendo una inversin ptima para las empresas de servicios y usuarios.\nEl sobredimensionamiento causado al calcular la acometida y el transformador con base en el Cdigo Elctrico Colombiano, NTC 2050, se debe a que dicho Cdigo es una adaptacin del Cdigo Elctrico Nacional NEC de la NFPA norteamericana, con los cuales se tienen diferencias culturales, climticas, costumbres, hbitos y usos en el manejo y consumo de la energa elctrica.\n2. EVALUACIN PRDIDAS SEGN NTC 2050. Las prdidas en transformadores no son despreciables, por lo cual, es importante considerar su magnitud al seleccionar los transformadores del sistema de distribucin, las prdidas totales en cargas de un transformador son iguales a las prdidas en el hierro (prdidas en vaco) ms las prdidas en el cobre. Adems, el elegir un transformador sobredimensionado, presenta un costo por encima del que en realidad se necesita, ms costos de transporte, ubicacin, mantenimiento, etc. Segn la norma NTC 2135 el coeficiente a las perdidas por energa en vacio, se refiere al costo en que incurren las empresas para adquirir KW-H de energa que se pierden en el transformador. El costo de la energa (CE) es:\nCE G C TIV TIII TII\nDonde: G: Generacin. C: Conexin. TIV: Transmisin. TIII: Distribucin en el nivel III. TII: Distribucin en el nivel II Cuando se estudie transformadores de generacin o transformacin, se debe evaluar el costo de la energa hasta su punto de instalacin. Para deducir el costo por energa (EV) en pesos constantes se procede de la siguiente manera:\nEV 8760 x CE x b\nDonde: b. Factor presente de una serie uniforme anual.\nDonde: i: tasa interna de retorno o costo capital (pu). 8760: horas del ao. 2.1 GASTOS ANUALES POR LAS PRDIDAS. La energa disipada por las prdidas en el hierro y en el cobre dependen de la curva de carga del transformador y se estiman para un ao empleando la ecuacin.\nPh x H\nDonde: Ep = Prdidas de energa en kWh. Ph = Prdidas en el hierro a tensin nominal en kW. Pcu = Prdidas en el cobre a plena carga en kW. Pn = Potencia nominal del transformador en kVA. P = Carga real del transformador en kVA. H = Nmero horas diarias conectado el transformador. h = Nmero de horas al da en que el transformador suministra carga P. d = Nmero de das al ao en que funciona el transformador. 2.2 PARMETROS ESTABLECIDOS DISTRIBUCIN.\nLos parmetros revisados y actualizados son: el factor de demanda y el factor de diversidad de acuerdo a la actualizacin de Normas (NTC2135) para Clculo y Diseo de Sistemas de Distribucin: 2.2.1 Factor de Demanda. Razn de la demanda mxima de un sistema a la carga instalada del mismo. 2.2.2 Factor de Diversidad. Razn de la suma de las demandas mximas individuales de las varias subdivisiones de un sistema, a la demanda mxima de todo el sistema. Para alcanzar los objetivos es necesario recopilar informacin de consumos, determinar la carga instalada por usuario y recoger otra serie de datos, como una poblacin considerablemente grande, que es la conformada por los usuarios residenciales, de los diferentes estratos socioeconmicos y sector comercial. La informacin requerida corresponde a registros de consumos por usuario, aforos de carga de los usuarios y datos de operacin de aparatos electrodomsticos. Es necesario recoger informacin de los consumos de cada usuario, durante un periodo amplio a fin de alcanzar a registrar los ciclos de comportamiento de estos y tan corto como sea posible, debido a limitaciones de tiempo y disponibilidad de equipos. El anlisis de los registros se divide en dos partes: en la primera analizaron usuarios individuales con el fin de obtener el comportamiento de la demanda y en la segunda realizaron el anlisis de usuarios en grupo, para obtener la diversidad. Con base en los registros de los medidores y en las capacidades de carga, se ______________________________________________________ EFICIENCIA ENERGTICA EN TRANSFORMADORES ELCTRICOS\ndeterminaran los factores de demanda mxima, estudio que no se contempla en este trabajo. Tabla 4. Seleccin Bsica del tipo de Transformador.\nSELECCIN BSICA DEL TIPO DE TRANSFORMADOR VARIANTES\nCapacidad de Carga Carga en Proyeccin Sobre carga Clculos de Prdidas Ubicacin Temperatura Ambiente\nSoportar la carga Instalada Soportar la Carga proyectada Sobrecarga de 30% (de acuerdo a Norma) Por X = Tiempo Perdidas Circuito de Vacio de y Corto para\nTIPOS DE TRANSFORMADO EN ACEITE\nAplica Aplica Pierde Vida til Mas Perdidas Adecuar el sitio\nAplica Aplica Se deteriora mas rpido Menos Perdidas De fcil Ubicacin Reaccin a la Temperatura, Mas rpida Ms vida til por su bajo envejecimiento trmico. Requiere menos Mantenimiento Mas Costoso Menos Exigente\nReaccin a la Efecto de la Temperatura al Temperatura, Aislante mas lenta > a 20 Aos Menos vida til por su refrigerante. Requiere mas Mantenimiento de Menos Costoso Mas exigente\nPersonal Especializado Evaluacin Econmica Normas\nOperacin de Mantenimiento De acuerdo al Perdidas y Carga Calculo\nNormas a Cumplir o (de acuerdo al operador de Energa del sector)\nNota: Este cuadro aplica de acuerdo a las necesidades de cada caso, para la seleccin de la potencia Calculada.\nTabla 5. Cuadro Sinptico de la Seleccin del Transformador\nClculos de diseo Aplicacin de las Normas Variantes de acuerdo al tipo de Transformador, y Materiales de construccin. Pruebas, y perdidas de Rgimen Econmico Vida til y capacidad del Transformador. Sobrecargas, y Calentamiento de sus componentes Capacidad de carga superior al 30% Sobrecarga Admisible superior al 93% Capacidad Instada con consumos instalados Sobredimensionamiento de costos por encima de lo calculado Gastos anuales por perdidas Evaluacin Termografica Ciclos de Carga con Valores de Temperatura ambiente Cargabilidad no superar el 30% Estudio factor de llenado Acorde estudio de Clculo de cargas con el transformador instalado.\nAplicacin de las Normas, tanto en construccin e Instalacin Mantenimiento adecuado Seleccin del tipo de Transformador Adecuado Estudio de cargas. Estudio de Rgimen Econmico.\n3. SELECCIN DEL NMERO DE TRANSFORMADORES. Las subestaciones principales y de talleres u otros centros de carga, se prefieren con un nmero de transformadores que no exceda a dos. Siempre que sea posible, se debe analizar la variante de instalar un solo transformador y ejecutar la alimentacin de reserva desde una subestacin vecina. Esto se debe a que, en general, la instalacin de un solo transformador garantiza el mnimo de gastos. Si las exigencias de alimentacin de reserva de los consumidores demandan la instalacin de ms de un transformador, se debe tratar de que el nmero, como ya se mencion, no exceda a dos. En el proyecto de subestaciones, es necesario tener en cuenta los requerimientos de las reservas, partiendo de consideraciones que tienen en cuenta las categoras de los receptores de energa elctrica. Desde el punto de vista del aseguramiento de la confiabilidad y de la continuidad de la alimentacin, los receptores se dividen en tres tipos de clientes: Primera Categora: Clientes hospitalarios e industriales, en los que la interrupcin del suministro elctrico puede significar peligro para la vida de las personas o una afectacin material considerable, a travs del deterioro de las instalaciones, produccin masiva defectuosa o desorden prolongado del proceso de produccin. Los clientes de primera categora deben tener alimentacin desde dos fuentes independientes. Con ello se puede asegurar la reserva de la alimentacin de los otros consumidores. Cuando la continuidad del servicio se garantiza desde dos subestaciones, en cada una de ellas se puede instalar un solo transformador. Cuando esto se hace desde una sola subestacin, en cada seccin de las barras es necesario tener por lo menos un transformador. En este caso, las potencias de los transformadores deben seleccionarse de tal manera que si uno falla, el otro debe garantizar el suministro de los consumidores de primera categora, tomando en cuenta la capacidad de sobrecarga admisible de esos transformadores. Al propio tiempo se debe sealar que en las subestaciones de talleres con dos transformadores, resulta conveniente mantener las secciones de las barras de bajo voltaje en trabajo independiente. Con esto, la corriente de cortocircuito se reduce y se facilitan las condiciones de trabajo de los equipos con voltaje de hasta 600 V. Ante la desconexin de uno de los transformadores, el otro toma la carga como resultado de la conexin del seccionalizador automtico. La aplicacin de la alimentacin de reserva de los consumidores de primera categora debe ejecutarse automticamente. ______________________________________________________ EFICIENCIA ENERGTICA EN TRANSFORMADORES ELCTRICOS\nSegunda Categora: Clientes de mediana industria (PYMES) en los que la interrupcin del suministro implica una apreciable reduccin de la produccin, inactividad del personal, de los mecanismos o del transporte. El suministro de los consumidores de segunda categora se debe garantizar por medio de una reserva accionada automticamente o manualmente por el personal de servicio. Cuando el suministro es de una subestacin, se deben tener dos transformadores o un transformador de reserva, en bodega, para varias subestaciones que alimentan consumidores de segunda categora, de manera que la sustitucin del transformador averiado pueda efectuarse en un plazo de pocas horas Durante este tiempo pueden ser introducidas limitaciones de alimentacin, teniendo en cuenta las posibilidades de sobrecarga de los transformadores que permanecen en servicio. Tercera Categora: Clientes residenciales, e industrias pequeas no incluidos en las categoras primera y segunda (por ejemplo, receptores de talleres secundarios, no determinantes en el proceso tecnolgico de la produccin fundamental). Figura 5. ndice de carga.\nEn el caso que sea necesario seleccionar ms de un transformador, es importante determinar la forma ms eficiente de operarlos. Esto se logra conectando la opcin que produzca las menores perdidas en cada instante de acuerdo con el grafico de carga de la planta de acuerdo a la figura 3. Para ello se deben calcular las perdidas referidas de los transformadores. 3.1 RGIMEN DE TRABAJO ECONMICO DE LOS TRANSFORMADORES. En condiciones de operacin, se debe prever el rgimen de trabajo econmico de los transformadores, la esencia de lo cual consiste en que en las subestaciones con varios transformadores, el nmero de ellos conectados en cada momento debe ser el que proporcione el mnimo de prdidas, para un grfico de carga ______________________________________________________ EFICIENCIA ENERGTICA EN TRANSFORMADORES ELCTRICOS 16\ndeterminado. Para ello deben considerarse no solamente las prdidas de potencia activa en los propios transformadores, sino tambin las prdidas de potencia activa que aparecen en el sistema (desde la fuente de suministro hasta la subestacin considerada), debido a los requerimientos de potencia reactiva de los transformadores. A diferencia de las prdidas del transformador en s, a stas se le denomina referidas y se determinan por la expresin:\nPT PSC kc 2 PCC (kW )\nDonde: Psc = Prdidas referidas del transformador en vario (kW). Kc = Coeficiente de carga del transformador (Sc/Sn). Pcc = Prdidas referidas de cortocircuito (kW). Donde: Psc: Prdidas referidas del transformador sin carga, las que toman en cuenta las prdidas de potencia activa, tanto en el transformador como en los elementos del sistema, debidas a la potencia reactiva demandada por dicho transformador (kW).\nP' SC PSC k ip Q SC kW\nDonde: Psc = Prdidas de potencia sin carga, (kW). kip = Coeficiente e incremental de perdidas, (kW/kVAR). Qsc =Prdidas referidas de cortocircuito, (kVAR). Donde: APSC: Prdidas de potencia, sin carga (en los clculos se toman aproximadamente iguales a las prdidas de ncleo del transformador) (Kw.). Kip: Coeficiente incremental de prdidas, (kW/kVAR). (Segn los resultados de las investigaciones, el valor menor de Kip es aproximadamente igual a 0.02 kW/kVAR para transformadores conectados directamente a las barras de una planta. En muchos casos, resulta necesario tomarlo aproximadamente, por carecerse de datos experimentales exactos). AQSC: Potencia reactiva del transformador sin carga, (kVAR).\nQSC SN % I SC 100 (kVAR)\nDonde: Isc: Corriente del transformador sin carga (%)\nI SC x 100 IN\nSC : Es el coeficiente de carga, donde: SN\nSC: Carga real (o de clculo) del transformador (KVA.)\nP' CC PCC k ip QCC kW\nDonde: APCC: Prdidas de potencia de cortocircuito (prdidas de cobre) del transformador (kW). AQCC: Potencia reactiva del transformador a plena carga (kVAR)\nQCC SN VCC 100 kVAR\nDonde: VCC: Voltaje de cortocircuito del transformador (%)\nI N Z eq VN\nDonde: IN: corriente nominal del transformador (A) VN: voltaje nominal del transformador (V) Zeq: impedancia equivalente del transformador () (Todos los valores deben corresponder al mismo lado del transformador, o sea, lado de alta o lado de baja). La Ecuacin (3.0) puede reescribirse de la siguiente manera:\nP'T P' SC P' CC S N\nY si se simboliza:\nP' SC (kW )\nP' CC S2N\nP'T a bS 2 c\nEsa es la ecuacin de una parbola. En la Figura 5 se muestran las curvas de las parbolas P'T en funcin de carga Sc (kVA) de dos transformadores 1 y 2, trabajando independientemente (curvas 1 y 2) y en paralelo (curva 3). Los puntos de interseccin (A, B y C), los cuales corresponden a las potencias S 1, S2 y S3, pertenecen simultneamente a dos parbolas. Por ejemplo, el punto A tiene las coordenadas que satisfacen las ecuaciones:\nb1 S 2 cA\nScA: carga correspondiente al punto A. (kVA)\nb2 S 2 cA\nEn estas ecuaciones, los subndices 1 y 2 se corresponden con los simbolizados en la Figura 5. En general; puede haber un nmero mayor de curvas y de combinaciones de conexiones en paralelo. Figura 5. Prdidas referidas de potencia activa de dos transformadores en funcin de la carga.\nCurvas 1 y 2: transformadores 1 y 2 en trabajo independiente. Curva 3: transformadores 1 y 2 trabajando en paralelo 19\nDe la Figura 5, resulta evidente que si la carga total es menor que S1, las prdidas mnimas se logran operando slo con el transformador 1. Para estados de carga comprendidos entre S1 y S3, las prdidas mnimas se consiguen operando solamente con el transformador 2. Para cargas superiores a S3, la mejor condicin de operacin resulta con ambos transformadores en paralelo. En el caso en que operan dos transformadores en paralelo, las prdidas sin carga PSC del conjunto sern igual a la suma de la de ambos, mientras que las de cobre variarn de acuerdo con el cuadrado de la carga, pero con la particularidad de que en este caso la resistencia equivalente de los dos transformadores en paralelo:\nRe q1 x Re q 2 Re q1 Re q 2\nDonde Req1, Req2 y Req12 son las resistencias equivalentes de los transformadores 1, 2 y de 1 y 2 trabajando en paralelo, respectivamente (). Es menor que la de cada uno de ellas (Req 1, Req2). Por esta razn, las prdidas de cobre son menores en la operacin en paralelo. Se demuestra que si se desprecia la posible diferencia entre los ngulos de impedancia de los transformadores (o sea, si se considera que la relacin Req/Xeq de cada uno de ellos son Iguales):\nSc1 Sc 2 1 VCC1 1 VCC 2\nSN1 SN 2\nS VCC1 = VCC2, entonces:\nSc1 SN1 Sc 2 SN 2\nSc1 SN 1\nSc 2 SN 2\nScT SN T\nSc1 ScT S N1 S NT S N2 S NT\nA partir del anlisis anterior, se explica que las parbolas correspondientes a los transformadores en paralelo (como la curva 3 de la Figura 5) tengan una pendiente menos pronunciada, a la vez que el intercepto con el eje de las coordenadas ocurre en un punto ms alto, en comparacin con las de las parbolas de los transformadores independientes. Como se explic, el punto A determina el paso de la operacin ms econmica con el transformador 1 trabajando independientemente a la operacin con el transformador 2, tambin trabajando independientemente. Para el punto A de la Figura 5.\na1 b1 S 2 cA a 2 b2 S 2 cA (kW )\nA partir de A se pasa a operar el transformador 2. Se selecciona la Ecuacin (3.21) o la (3.22) de manera que el valor dentro del radical sea positivo. El punto de cruce C, que determina la conveniencia de pasar de la operacin del transformador 2 aislado a la operacin en paralelo, se determina a partir de la igualdad:\na2 b2 S 2 cC a12 b12 S 2 cC (kW )\nDonde a12 Y b12 son los coeficientes correspondientes a los transformadores 1 y 2 trabajando en paralelo. Tomando en consideracin lo antes mencionado con respecto a las prdidas: a12 > a2 Y b12 < b2 En el caso de dos transformadores idnticos:\nb12 2a 2 2 P' SC (kW )\nS N1 S N2 SN (kVA)\nEntonces, de la ecuacin (3.23) se obtiene:\nP' SC P' CC\nCuando hay n transformadores idnticos:\nPara un grupo de dos o ms transformadores, las magnitudes a y b se determinan, en forma general, por las expresiones:\n... a n\nP ' SC1\nP ' SC2 ...\nP ' SCn\nP ' SCi\nP ' CC1 S N1\nP ' CC 2 ... S N2\nP ' CC n\nP ' CC i\n... S N n\nDonde: i= 1, 2, 3,, n Es el nmero de orden de los transformadores. La solucin del problema acerca de la conveniencia econmica de la adicin de un transformador a un grupo, es ms cmoda a travs del clculo de la diferencia de prdidas referidas Pr, despus de incluido el transformador adicional, por medio de la ecuacin:\nDonde el subndice simboliza un grupo de n transformadores y +1 un grupo de n +1 transformadores. La diferencia b\nb es siempre negativa y, por ello, la magnitud Pr puede ser\nnegativa o positiva. Cuando es negativa, ser conveniente la conexin del transformador adicional; el punto de corte corresponde a Pr = 0. Las condiciones anteriores de operacin estn restringidas por la capacidad de los transformadores, o sea, el transformador 1 puede operar en forma de mnimas prdidas hasta un valor de carga S, si dicho valor no sobrepasa el valor nominal SN. El mismo anlisis es vlido para el transformador 2. El modo de trabajo para obtener la operacin ms econmica lleva implcita la manipulacin de los desconectivos de los transformadores. Este aspecto debe ser cuidadosamente analizado, ya que estos interruptores requieren cuidados de mantenimiento cada cierto nmero de operaciones. Slo en el caso de un efecto favorable, puede realizarse exitosamente la operacin. Las soluciones analizadas, se aplican solamente para la explotacin, es decir, cuando los transformadores estn instalados y se decide su rgimen ms econmico. Durante la etapa de proyecto, es decir, cuando se resuelve el problema de la instalacin de nuevos transformadores, en lugar de las prdidas de potencia activa, habra que representar los costos, que tienen en cuenta el costo de las prdidas, la inversin capital, impuestos, tasa de descuento y otros factores.\nEl anlisis econmico se realizar en este estudio con procedimientos anlogos a los vistos anteriormente, con el uso de hojas electrnicas de clculo. 3.2 REPARACIN O REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA. El ambiente competitivo que vive la mayora de las empresas en un ambiente globalizado, hace necesario reforzar de una manera ms sistemtica el proceso de toma de decisiones, incluyendo en el proceso de anlisis, tanto los aspectos tcnicos como los econmicos. El propsito es describir al transformador como una entidad econmica, describir un mtodo o alternativa de evaluacin econmica. Actualmente, las reparaciones de transformadores de potencia en algunas compaas son llevadas a cabo evaluando solamente como alternativa de decisin las diferentes ofertas que proponen los diferentes reparadores de transformadores. Cuando tiene carga de trabajo, la reparacin de transformadores, representa ocupar un espacio de planta y un tiempo que podra ser utilizado para fabricar un transformador nuevo, con el cual pueden alcanzar una mayor rentabilidad. Reemplazar un transformador, implica dar de baja como activo el transformador a sustituir y dar de alta el transformador de reemplazo, incrementando el valor de los activos, sin ningn incremento en la capacidad instalada. Desde el punto de vista econmico, incrementar los cargos fijos relacionados con el uso del capital para comprar un transformador nuevo, el incremento del valor de los activos a su vez aumenta el costo financiero derivado del costo del capital, sin ningn incremento marginal del ingreso por venta de energa, puesto que, se est reemplazando solamente la capacidad del transformador. La decisin de reparar un transformador tiene como objetivos principales, recuperar la disponibilidad del transformador en el mnimo tiempo posible y maximizar la vida residual, minimizando el costo. La importancia de incluir en el alcance de la decisin, el reparar o reemplazar, tiene que ver con la evaluacin de la mejora del desempeo en servicio y con el hecho de que la vida residual de un transformador 3.2.1 El Transformador como una Entidad Econmica. El transformador como una entidad econmica puede ser definido prcticamente por la separacin de los costos que integran su ciclo de vida y que prcticamente pueden ser subdivididos en tres grandes rubros. Costos de Capital. Los costos de capital estn constituidos por cargos fijos anuales. Los cargos fijos que corresponden al uso del capital, comprenden la depreciacin, los impuestos, plizas de seguros, costos financieros; los asociados al rendimiento del capital, El flujo de caja de estos cargos fijos 24\nanuales nivelados es descontado por las tasas de inters y de inflacin correspondientes. Costos de Operacin. Los costos de operacin son los asociados con el uso del activo, para el caso de los transformadores, el costo de las prdidas en vaco, las debidas a la carga y el consumo de los auxiliares utilizados para el enfriamiento son los costos relevantes. Los costos de estas prdidas son funcin de los elementos siguientes: la carga (demanda) pico inicial, el factor de carga, el factor de responsabilidad (relacin entre la carga del transformador durante el pico de la demanda y la carga mxima diaria del transformador), Costos asociados a la seguridad de funcionamiento. Los costos de la seguridad de funcionamiento tienen que ver con los elementos de este concepto, la disponibilidad, la confiabilidad, la mantenibilidad y el soporte logstico para el mantenimiento. La indisponibilidad de transformadores requiere del uso de infraestructura adicional, ya sea subestaciones mviles o de capacidad extra en subestaciones existentes. El uso de infraestructura adicional, por ejemplo a travs de subestaciones mviles, es una poltica que tiene un costo de capital alto ya que el factor de servicio de estos equipos normalmente es bajo. La confiabilidad es un elemento que esta ligado a las fallas y con sus consecuencias. Los transformadores tienen diferentes modos, causas y efectos de falla. Los modos, las causas y los efectos de falla dependen de las condiciones de servicio, los criterios de diseo, los cuidados durante la manufactura y de la forma de uso (operacin y mantenimiento). Desde un punto de vista econmico, la confiabilidad esta asociada con el costo de la falla y las consecuencias de la misma. La mantenibilidad contribuyen los costos asociados con las acciones requeridas de mantenimiento. Estas acciones requeridas de mantenimiento a su vez dependen de: mrgenes y criterios de diseo, prcticas de manufactura y de las condiciones de servicio. Los costos del soporte logstico de mantenimiento tienen ms que ver, con las estrategias para llevar a cabo las acciones de mantenimiento. El mantenimiento preventivo tendr normalmente costos ms altos, estos costos estarn asociados con la indisponibilidad del transformador al estar fuera de servicio mientras se ejecutan acciones de mantenimiento programado. Por otra parte, la estrategia de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad, tendr costos relacionados con la gestin y la infraestructura requerida para optimizar (minimizar) la indisponibilidad y el tiempo utilizado para ejecutar las acciones de mantenimiento.\n3.2.2 La Reparacin de Transformadores. Pueden distinguirse dos razones para reparar un transformador de potencia: Rehabilitacin. sera consecuencia de la deteccin de un defecto o condicin de dao incipiente, en la cual, si no se toma alguna accin correctiva, la probabilidad de la ocurrencia de la falla es notoria, con esta probabilidad tambin crece el costo de la falla y de sus consecuencias. Reparacin por falla. Bajo esta condicin, la reparacin es forzada por la ocurrencia de un evento que termin en una falla. El proceso de Decisin. La operacin de un transformador implica: el uso de capital y por lo tanto un cargo fijo durante la vida econmica del transformador, tambin un costo de operacin (prdidas debidas a la carga, en vaco y el consumo del enfriamiento); este costo ser variable en funcin del uso de la demanda y la tasa de crecimiento de la misma y el costo de las actividades asociadas con el mantenimiento.\nAl final de la vida til, el transformador tambin tiene asociado un costo de disposicin y un valor de salvamento. El costo de la disposicin depende mucho de las regulaciones ecolgicas porque involucra el manejo del aceite aislante y material contaminado por este. El costo promedio de falla. Este costo promedio de falla, puede estimarse a partir del promedio ponderado de las causas de falla multiplicado por los costos asociados a las mismas. Estos costos pueden ser distribuidos anualmente de una manera nivelada durante la vida econmica del transformador. El procedimiento para obtener el costo anual nivelado consiste en distribuir anualmente el costo de capital, los costos de operacin y mantenimiento, el costo promedio de falla y en el ltimo ao, el valor de salvamento. 3.2.2.1 Las Variables Involucradas en el Proceso de Decisin, Reparar o Reemplazar.\nSon las siguientes: Nmero de aos en servicio antes de la ocurrencia de la falla o de la necesidad de rehabilitarlo. Vida econmica. Tipo y causa de falla. Tasa promedio de fallas. Costo promedio de fallas. Prdidas en vaco, debidas a la carga y consumo de enfriamiento del transformador a reparar. Factores de evaluacin de las prdidas. 26\nCosto de la reparacin (incluyendo transporte, montaje, instalacin y puesta en servicio). Vida estimada de la reparacin. Incertidumbre de la estimacin de la vida. Costo de un transformador nuevo (incluyendo transporte, montaje, instalacin y puesta en servicio). Las Variables Financieras. Depreciacin Tasa de cargos fijos Tasa de descuento Tasa de inflacin Impuestos Seguros Valor de salvamento\nPlanteamiento de Escenarios del Problema de Decisin. Caso I: No hay falla. Un transformador sobrevive su vida econmica, tiene un costo anual nivelado, y una cantidad de energa promedio anual, es manejada durante varios aos de su vida econmica. Por lo tanto, la energa tiene un costo de operacin promedio durante su vida til. Este costo depende de las caractersticas de uso del transformador. Un transformador para generador en una central termoelctrica de carga, tendr costos menores que un transformador de subtransmisin, porque su factor de carga es ms alto y adems constante. Caso II: La reparacin (ya sea por falla o rehabilitacin) es rentable: Si la falla de un transformador ocurre despus de X aos en servicio dentro de la vida econmica, la reparacin asegura la extensin de la vida econmica del transformador en Z aos (X+Z) y, el costo anual nivelado de la reparacin tomado en cuenta la extensin de vida, al menos se iguala con el costo nivelado de los aos de vida econmica de manera que el costo promedio nivelado anual de energa se mantenga constante. Esto implica, la definicin de la poltica de: revaluar el transformador con el costo de la reparacin en el momento que es reparado. Esta reevaluacin inicia un nuevo ciclo econmico en cual el costo de capital del transformador se calcular depreciando con el valor original hasta alcanzar los aos de vida econmica y, con el valor de la reparacin a partir de ao de la reparacin hasta los No de aos de extensin de vida. La estimacin de los No de aos adicionales de extensin de vida, depende de los requisitos establecidos en el alcance de la reparacin, si es una reparacin completa y se cambian los componentes crticos, se llevan a cabo pruebas y se utilizan criterios de aceptacin similares a los 27\nutilizados en transformadores nuevos, permitiran asumir la hiptesis de que la vida til de un transformador reparado sera la misma de un transformador nuevo. Considerado dentro del alcance de la reparacin la inclusin de elementos que permitieran el monitoreo y/o el diagnstico en lnea, esto ltimo, reducira la incertidumbre respecto a la estimacin de la vida residual y disminuira el costo del mantenimiento. Caso III: La reparacin no es rentable: Esta situacin ocurre cuando la reparacin no garantiza la recuperacin de la confiabilidad, esto sucede cuando: Se llevan a cabo reparaciones parciales, por ejemplo, cuando se repara solo la fase fallada y las otras dos fases estuvieron expuestas a la contaminacin por carbn o por partculas de cobre, Tambin cuando no se requieren pruebas que aseguren el desempeo ptimo del sistema de aislamiento, Cuando la falla ocurre por un defecto en el diseo y la reparacin repite el mismo error, porque el reparador no tiene infraestructura para revisar, corregir y modificar el diseo original, un ejemplo de lo anterior es el caso de la resistencia a corto circuito, Cuando esto ocurre, la opcin de evaluar el costo de un transformador nuevo es conveniente. En este caso, el riesgo y el mtodo para evaluarlo son relevantes, porque la ponderacin del riesgo es la que inclinara la balanza por la opcin de rechazar la reparacin. Caso IV: La reparacin no es rentable: La falla de un transformador ocurre despus de X aos de servicio dentro de la vida econmica, la reparacin puede alcanzar o exceder marginalmente la vida econmica original, sin embargo, el costo de las prdidas originales es mucho mayor que la alternativa que ofrecera un transformador nuevo con factores de evaluacin de prdidas actualizados. Un transformador nuevo, ofrecera un nuevo ciclo de vida econmica con costos anuales nivelados menores y adems asegurara la extensin de vida del activo. Caso V: La reparacin no es rentable, pero el costo de la indisponibilidad es alto: La evolucin de un defecto crtico es detectada, la reparacin an cuando requiere de un menor tiempo que la fabricacin de un transformador nuevo no es deseable porque no es rentable, Sin embargo el costo de la falla y la indisponibilidad son muy altos. La alternativa de decisin es que es ms aceptable continuar con la operacin del transformador evaluando el riesgo. La evaluacin del riesgo podra llevarse a cabo en lnea mediante equipos de diagnstico y monitoreo. Los costos de los equipos de diagnstico y monitoreo al ser para uso temporal en este transformador, no son cargados al transformador, si no que son cargados a la infraestructura para proporcionar el soporte logstico de mantenimiento.\n3.3 MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Se basa en la planeacin y el seguimiento de los equipos durante su periodo de vida til, para obtener el mximo aprovechamiento de su operacin y predecir la necesidad del cambio del mismo. 3.3.1 Mantenimiento Predictivo En el mantenimiento predictivo se hacen las siguientes listas de chequeo: Evaluacin del equipo: Levantamiento tcnico. Determinacin de su estado actual. Historial del equipo. Diagnostico actual del equipo. Plan general de trabajo. Seguimiento.\nFigura 6. Mantenimiento a Transformadores.\n3.3.2 Mantenimiento Preventivo Ya nos es claro que dependiendo del diagnstico as mismo se determina la formulacin exacta de mantenimiento que un transformador requiere. Algunas acciones se efectan en el campo puramente preventivo por excelencia y en los casos ms crticos se llegarn a una formulacin de mantenimiento prcticamente de salvamento de una unidad. El objetivo no se puede perder de vista. Debemos defender el papel aislante del agua y de los productos de oxidacin generados por el aceite en cualquier etapa ya sea inicial, intermedia o avanzada de esta degradacin. ______________________________________________________ 29 EFICIENCIA ENERGTICA EN TRANSFORMADORES ELCTRICOS\nMientras la ejecucin del mantenimiento se efecte ms en lo preventivo que en lo casi correctivo, ms econmico y menos traumtico ser el mantenimiento. Las diferentes formulaciones de mantenimiento segn las recomendaciones del diagnstico, las podemos agrupar en cuatro grupos, encontrndose dentro de los mismos diferentes niveles segn lo avanzado de la exigencia a resolver as: Tratamiento al aceite por termovaco y adicin de inhibidor Secado del transformador Regeneracin o deslodificacin de aislamientos Regeneracin o deslodificacin de aislamientos con secado\nEn el mantenimiento preventivo tambin se puede hacer las siguientes listas de chequeo: Limpieza general del transformador. Filtrado del aceite. Regenerado de aceite dielctrico. Pruebas en campo (Rigidez dielctrica, antes y despus del filtrado). Reposicin de nivel en caso de ser requerido. Pruebas Elctricas. Resistencia de aislamiento. ndice de polarizacin. ndice de absorcin. Relacin de transformacin. Porcentaje de desviacin. Corriente de excitacin. Resistencia ohmica. Pruebas fsicas al aceite. Apariencia visual. Color. Densidad. Punto de anilina. Tensin interfacial. Viscosidad. Pruebas elctricas al aceite. Rigidez dielctrica. Factor de potencia a 25C y 100C. Pruebas qumicas al aceite. Contenido de humedad. Cromatografa de gases. Determinacin de PCBs. Numero de neutralizacin.\nEntrega de reportes. Memoria fotogrfica antes y despus del mantenimiento. Reportes de pruebas. Anlisis y conclusiones. Servicio adicional sin costo. Limpieza de equipos del local (lmparas y accesorios). Pintura del rea de resguardo.\nLos trabajos para el mantenimiento preventivo podrn ser modificados, de acuerdo a las caractersticas y condiciones de cada equipo, siempre buscando el mayor beneficio para los transformadores Como observacin al energizar nuevamente las instalaciones elctricas, se efectuarn las pruebas y mediciones finales, para garantizar la funcionalidad de las mismas. La necesidad del mantenimiento preventivo en las instalaciones elctricas, tanto en las de Alta, Media y Baja tensin se multiplica en funcin de los daos que podra ocasionar su parada por avera, tanto se trate de instalaciones pblicas como privadas. Tratndose de costosos equipos, su revisin debe efectuarse con la periodicidad establecida en su proyecto de instalacin, adecundola en todo momento a las especiales caractersticas de su utilizacin, ubicacin, etc. 3.3.3 Mantenimiento Correctivo El llamado de mantenimiento correctivo se debe a Llamadas de emergencia., atencin las 24 horas del da los 365 das del ao, y las soluciones deben de ser Inmediata. El procedimiento para una reparacin puede ser: Diagnostico del problema encontrado. Reparacin general. Suministro de materiales. Filtrado del aceite. Regenerado de aceite dielctrico. Pruebas en campo (antes y despus del filtrado). Reposicin de nivel en caso de ser requerido. Pruebas elctricas en campo. Pruebas elctricas, fsicas y qumicas al aceite. Entrega de reportes. Pruebas. Diagnostico y conclusiones. Recomendaciones preventivas.\nReparacin general Soporte Tcnico. Cotizaciones.\nSe ordena reparacin Normas Bsicas Previas Detallamos unos consejos bsicos y generales: Planificar el trabajo con antelacin a la parada y desconexin del transformador de la Red, solicitando los permisos y efectuando todos los avisos necesarios. Recopilar toda la informacin tcnica relativa al Transformador y sus equipos (ventiladores, sistemas de control y seguridad, etc.. Revisar todo el protocolo de seguridad necesario, incluyendo los equipos necesarios: puestas a tierra, sealizaciones, etc. Seleccionar el personal necesario para la tarea de mantenimiento entre los capacitados para ello, as como los medios materiales y herramientas, vehculos, gras, etc. 3.3.4 Tareas de Mantenimiento Aunque cada instalacin tendr caractersticas especficas, intentaremos relacionar las ms habituales; resaltamos una vez ms que todo trabajo deber cumplir con las normas y protocolos de seguridad pertinentes, por personal autorizado y formado para ello. Desconectar el equipo de la Red de tensin, tomando todas las medidas necesarias establecidas en el protocolo. Las ms habituales son: Puesta a tierra del equipo, Bloqueo de todas las posibles conexiones entrantes y salientes, delimitacin y marcado del rea de trabajo. Comprobacin del sistema de seguridad por sobre temperatura. Comprobacin del sistema de seguridad por sobre presin interna de transformador. Comprobacin de los sistemas de sobrecorriente, fuga a tierra, diferencial, etc. en funcin del tipo y modelo del transformador. Comprobacin del resto de indicadores, alarmas pticas y/o acsticas. Comprobacin del nivel de aceite, as como posibles fugas. 32\nPrueba de Rigidez Dielctrica del Aceite; la muestra debe tomarse de la parte baja del transformador, mediante la vlvula de muestreo. Comprobacin, limpieza y ajuste de todas las conexiones elctricas, fijaciones, soportes, guas y ruedas, etc. Comprobacin y limpieza de los aisladores, buscando posibles grietas o manchas donde pueda fijarse la suciedad y/o humedad. Comprobacin en su caso del funcionamiento de los ventiladores, as como limpieza de radiadores o dems elementos refrigerantes. Limpieza y pintado del chasis, carcasas, depsito y dems elementos externos del transformador susceptibles de xido o deterioro.\nPrueba de Rutina: Medida de la resistencia de los bobinados. Medida de la relacin de transformacin y control del grupo de conexin Medida de la tensin de impedancia, impedancia de corto circuito y perdidas debida a la carga. Medida de las perdidas y de la corriente y en vaco.\n3.3.5 Estado del Aislamiento de Papel de los Bobinados La geometra de los bobinados del transformador se mantiene con ayuda del encintado de los conductores de cobre. Este encintado se realiza con Papel Kraft. Es por lo tanto un material cuya base es la celulosa. Bajo la accin de la temperatura (por encima de los 60C) esta se degrada disminuyendo su Grado De Polimerizacin (G.P.). Cuando el transformador es nuevo, despus de realizarse la impregnacin de los bobinados con aceite, se puede estimar que el G.P. promedio es de 1000. En su degradacin trmica se origina un producto como el 2-furfuraldehido (2FAL), que en una pequea parte pasa al aceite. La determinacin de la concentracin de 2-FAL en el aceite, est relacionada con la disminucin del G.P. del papel. Se identifican as los defectos trmicos que afectan al aislamiento slido y el grado de envejecimiento del aislamiento por la estimacin del G.P. Residual del papel aislante. Hay dos agentes que inciden directamente en la reduccin de la vida til del papel, disminuyendo su resistencia mecnica a la traccin y contaminando su estructura ______________________________________________________ EFICIENCIA ENERGTICA EN TRANSFORMADORES ELCTRICOS\nfibrosa, afectando tambin sus propiedades aislantes y dielctricas: Ellos son el agua y los productos de oxidacin del aceite. Entonces, un buen sistema de mantenimiento preventivo debe estar dirigido hacia extraer el agua y los productos de oxidacin generados por el aceite y depositados especialmente en el sistema de aislamiento slido, es decir, en el papel aislante a base de celulosa, impregnando de tales productos indeseables los intersticios del tejido fibroso de que est constituido dicho papel. Un filtroprensado del aceite no constituye, por tanto, una solucin de fondo a la necesidad de mantenimiento requerida por un transformador, puesto que no soluciona ni el secamiento del papel ni mucho menos la limpieza de ste de los productos de oxidacin generados por el aceite en su proceso de degradacin y depositados, como se dijo antes, en los espacios intersticiales del papel aislante. Condicin de Equilibrio. En trminos de humedad en los aislamientos se define una CONDICIN DE EQUILIBRIO cuando el contenido de agua de la celulosa y el medio que la rodea son estables, es decir que no hay transferencia de agua de un medio a otro. En sta condicin la presin parcial de vapor de agua del medio que rodea la celulosa es igual a la presin de vapor de agua en la superficie de esta. Medida del Punto de Roco. Antes de iniciar el mantenimiento a un transformador se debe medir la temperatura de punto de roco o escarcha con el fin de obtener la correspondiente presin de saturacin del vapor de agua en el ambiente que rodea la celulosa dentro del transformador. Temperatura de punto de roco. Es la temperatura a la cual el vapor de agua se condensa cuando se enfra a presin constante. Como ya se dijo la gran utilidad de esta medicin se basa en la obtencin de la presin parcial de vapor de agua en el proceso isobrico, y en condiciones de equilibrio sabemos que es la misma de la superficie de la celulosa, hallando luego el porcentaje de agua en dicho componente del aislamiento. Rigidez Dielctrica Se define como rigidez dielctrica a la capacidad de un aislante para soportar tensin elctrica a determinada rampa de incremento de la misma sin fallar. La prueba se realiza aplicando progresivamente tensin a dos electrodos de bronce, de geometra y separacin segn la norma que se est aplicando, sumergido en el aceite a probar y el conjunto aceite electrodo contenido en un vaso apropiado. La tensin se aplica a una rampa especfica para cada tipo de Norma. La ______________________________________________________ EFICIENCIA ENERGTICA EN TRANSFORMADORES ELCTRICOS 34\ngeometra de los electrodos y su separacin varan de acuerdo a la Norma que se est aplicando en cada caso. La rigidez es til como un primer indicio de la presencia de contaminantes tales como agua, impurezas, fibras de celulosa o partculas conductoras, y adems es importante como concepto de seguridad de operacin actual del equipo. Sin embargo, un alto valor de rigidez dielctrica no indica que haya ausencia total de todo tipo de contaminantes. La Rigidez Dielctrica no puede ser el nico parmetro que defina el camino a seguir en mantenimiento preventivo. Es importante como parte del paquete de pruebas de degradacin internacionalmente reconocido, y no nos exime por tanto de la necesidad de ejecutar las dems pruebas para tomar una acertada decisin. Debido a varios agentes y catalizadores que acompaan al aceite aislante dentro del transformador, se desarrolla un proceso qumico de oxidacin o acidificacin. Estos agentes (hierro, cobre, celulosa, oxgeno, barnices, lacas, pinturas, agua, temperatura, sobretensiones elctricas, sobrecargas, rayos solares etc.) se comportan como catalizadores y acelerantes del proceso contribuyendo al desarrollo de reacciones qumicas en cadena, formando en principio distintos productos intermedios de oxidacin, altamente contaminantes, siendo los alcoholes y aldehdos las primeras sustancias polares que aparecen, para a su vez entre ellos lateralmente generar cetonas y posteriormente en el proceso obtener cidos orgnicos que tambin reaccionan fcilmente entre s formando esteres, los cuales a su vez se activan y polimerizan aglomerndose y formando complejos moleculares de alto peso en forma de lodos, que se depositan en los intersticios de las fibras de la celulosa, los devanados, el ncleo y radiadores del transformador, formando en casos de avanzada degradacin, capas endurecidas, afectando notablemente las condiciones de operacin del equipo, ponindolo en grave riesgo de falla. Actualmente ya se tiene un consenso para que la vida til de un aceite aislante se defina como el tiempo durante el cual el aceite alcanza un Nmero de Neutralizacin de 3,0 mg KOH/g, (2) y este valor se alcanza con ms o menos velocidad, dependiendo de la cantidad de aire disuelto en el aceite, la hidrlisis del agua presente en el transformador, la descomposicin de la celulosa, y de una manera significativa y directa la temperatura del transformador. 3.3.5.1 Tipos de Fallas en el Devanado\nFalsos contactos: De no detectarse a tiempo, este tipo de falla deteriora el aislamiento y contamina el aceite produciendo gasificacin, carbono y "abombamiento" del transformador. Esta falla se manifiesta por presencia de carbn en las terminales o por terminales carcomidas o de una coloracin intensa en aislamientos y conductor. Como los falsos contactos se originan por terminales sueltas, es recomendable apretar peridicamente las terminales externas e internas del transformador. 35\nCorto circuito externo: Esta falla, como su nombre lo indica es producida por un corto externo al transformador. El dao que produzca al Transformador depender de su intensidad y del tiempo de duracin. La alta corriente que circula durante el corto, se traduce en esfuerzos mecnicos que distorsionan los devanados y hasta los ponen fuera de su lugar. Si el corto es intenso y prolongado, su efecto se reflejar en una degradacin de aceite, sobre presin, arqueos y "abombamiento" del tanque. Despus de una falla de este tipo y antes de poner en servicio el transformador, se debe tener la certeza de que se ha eliminado el corto y revisar exhaustivamente el transformador para determinar si est o no daado. Corto circuito entre espiras: Este tipo de fallas, son el resultado de aislamientos que pierden sus caractersticas por exceso de humedad, por sobre calentamientos continuados, por exceso de voltaje, etc. Estas fallas tardan tiempo en poner fuera de servicio al transformador y se manifiestan por un devanado regular, excepto en el punto de falla. Su ionizacin degrada al aceite y debe haber rastros de carbn en el tanque y posiblemente "abombamientos". Sobre tensiones por descargas atmosfricas: Para prevenir, en lo que cabe, este tipo de falla, se recomienda el uso de Apartarayos lo ms cercanos al transformador. Si la subestacin es convencional y de instalacin exterior, se disminuye la incidencia de descargas atmosfricas con el uso de hilo de guarda. En caso de la sobre tensin resultante de la descarga atmosfrica rebase los lmites de nivel de impulso del transformador, el devanado sujeto a este esfuerzo fallar. La manifestacin de este tipo de fallas, son bobinas deterioradas en la parte ms cercana al transformador, o sea, a los herrajes. Como el tiempo de duracin de la falla es mucho muy corto, no se produce deterioro en el aceite, ni gasificacin del mismo y por lo tanto no se observan por regla general, fallas o "abombamientos" en el tanque. Sobre tensiones por transitorios: Este tipo de sobre tensiones son producidas por falsas operaciones de switcheo, por puesta de servicio y desconexin de bancos Capacitores, etc. Los sobre voltajes que producen son del orden de hasta dos veces el voltaje de operacin, su resultado de dao es a largo plazo y se define en algunas ocasiones como un corto circuito entre espiras. Si ya el aislamiento estaba deteriorado, se manifiesta la falla como por un "disparo de bala expansiva". La ionizacin generada contamina el aceite, lo gasifica y se observa un "abombamiento" en el tanque. Sobre cargas: Si las sobre cargas a que se sujete el transformador no han sido tomadas en cuenta durante el diseo del aparato, ste se sujetar a un\nenvejecimiento acelerado que destruir sus aislamientos y su falla se definir por un corto circuito entre espiras. 3.3.5.2 Prueba de Resistencia de Aislamiento Verificar que los aislamientos del transformador bajo prueba cumplen con la resistencia mnima soportable bajo la operacin a la que sern sometidos, as como de comprobar la no inadecuada conexin entre sus devanados y tierra para avalar un buen diseo del producto y que no exista defectos en el mismo. Instrumentos de Medicin. Los instrumentos de medicin que se emplearn en esta prueba dependen del grado de exactitud de la lectura de la resistencia de aislamiento que se quiera conocer. Normas de Referencia. Las presentes especificaciones estn referidas a lo estipulado en las normas: IEEE C57.12.90-1993 "IEEE Standard test code for liquid - immersed distribution, power, and regulating transformers and IEEE guide for short circuit testing of distribution and power transformers". IEEE 43-1974 Tabla 6. Voltaje de prueba para diferentes voltajes de referencia.\nVOLTAJE NOMINAL DE REFERENCIA (V)\nMenos de 115 115 230 460\nVOLTAJE DE PRUEBA (V)\n250 250 o 500 500 500 o 1000\n3.3.5.3 Prueba de Factor de Potencia a los Aislamientos. El Factor de Potencia de un aislamiento es una cantidad adimensional normalmente expresada en por ciento, que se obtiene de la resultante formada por la corriente de carga de prdidas que toma el aislamiento al aplicarle una corriente de un voltaje determinado, es en si, una caracterstica propia del aislamiento al ser sometido a campos elctricos. Debido a la situacin de no ser aislantes perfectos, adems de una corriente de carga puramente capacitiva, siempre los atravesara una corriente que est en fase con el voltaje aplicado (Ir), a esta corriente se le denomina de prdidas dielctricas. ______________________________________________________ 37 EFICIENCIA ENERGTICA EN TRANSFORMADORES ELCTRICOS\n3.3.5.4 Revisin de Cambiadores de TAPS Reparaciones Menores. Son aquellas comunes y factibles de realizarse en campo a los componentes de un transformador y equipo afn. Las fallas se pueden presentar en los elementos siguientes del transformador: Cambiador de derivaciones. Bajo carga Sin carga (desenergizado). Transformadores de corriente. Ncleo y bobinas. Boquillas y guas. Tanque principal. Tanque conservador. Indicador de temperatura de devanado. Termmetro de aceite. Indicador de temperatura del punto ms caliente (Hot - Spot). Indicador de temperatura de devanado. Medidor de relacin sobrecarga temperatura o rel de imagen trmica. Rel Buchholz. Rel de sobrepresin. Rel de presin sbita. Dispositivos y / o equipos de preservacin de aceite. Radiadores. Ventiladores. Bombas de recirculacin de aceite.\nIndicadores de flujo. Gabinetes de control. Vlvulas. Purgas de aire (Boquillas, tanques y radiadores).\nCambiador de Derivaciones (de TAP's). a. Bajo Carga: Los problemas ms frecuentes se presentan en el Diversor (Diverter Switch) y se recomienda: Revisar mecanismos de mando comprobando su sincronismo. Revisar el diagrama de alambrado de control Inspeccin, limpieza y cambio de aceite.\nb. Sin Carga (desenergizado): Revisar mecanismos de mando sobre todo cuando se trata de operacin en grupo. Revisin de contactos y articulaciones internas.\nEn conclusin lo eficiente del servicio depender de la rapidez con se detecte el problema. Si bien es reconocido que un mantenimiento correctivo realizado en un plazo no muy prolongado, es un buen servicio para el transformador en aceite, creemos que sta reparacin ser mejor si le damos la aplicacin correcta y realizar sus pruebas e inspecciones en un tiempo no mayor a un ao, y de el cliente depender de si se lleva o no un registro de operaciones y resultados. Por supuesto que nuestra labor de mantenimiento correctivo, basada en una experiencia amplia y del anlisis de sus resultados, contribuir a lograr que nuestro transformador obtenga su vida til, y a prevenir fallas en ste. Esto ltimo es muy importante, pues el tener un transformador fuera de servicio se traduce al menos en una paralizacin parcial de operaciones y por lo tanto en prdidas de produccin.\nREFERENCIAS BIBLIOGRFICAS 1. Luciano Cuellar, Elmer Oviedo Tesis Manejo Eficiente de la Energa Aplicada en Transformadores junio de 2007 Universidad Autnoma de occidente Cali. 2. Ahorro de Energa Elctrica en Instalaciones Industriales. Modulo IV diplomado Ing. Percy R. Viego Felipe ph. Mayo 1999.\nMás de Anonymous gbiezw\nguion para un juicio\nSelección del disyuntor.docx


No cabe duda que es muy recurrente en algunos directores de cine la utilización de elementos cinematográficos como los “guiños” y “cameos” que se han consolidado como una técnica. Tal es así que podemos encontrar guiños antojadizos y algunos innecesarios. O un Cameo WTF totalmente fuera de contexto. Por otro lado, también se puede apreciar que algunos directores hacen algo más sutil y utilizan a un actor/actriz en la mayoría de sus películas y ellos mismos se consolidan como un guiño de sus anteriores caracterizaciones. Como por ejemplo los roles caracterizados por el genial Johnny Depp en las Películas de Tim Burton; del mismo modo, son las actuaciones de Helena Bonham Carter (esposa de Tim) que su vida en el mundo real parece ser un guiño a su actuación como Bellatrix Lestrage.\n« Holanda: Primera Moneda en el Mundo en usar Código QR\nTransformers 3: Dark Of The Moon, 2 nuevos Tv spots en Nickelodeon »\nNo es la pregunta si para mi es el maestro de los guiños, para mi la pregunta es si es necesario o incluso justo decir “su excelente producción cinematográfica”. Es entretenido el tipo, es un Michael Bay mesurado pero un excelente director… Mmm, me parece exagerado.\nPara gustos los colores… Y los directores.\nPixar tambien suele dejar guiños en todas sus peliculas\nTarantino es el mejor\npor ai lei que la espada samuray de Babydoll en Sucker punch, cuando esta lo recibe el tipo le dice: Tu historia/destino esta en tus manos.. pues es asi! la espada tiene grabado a lo largo de ella unas escrituras que prácticamente cuenta la historia.. curioso no?