PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE CONTENIDOS PARA LA SALA BIODOMO EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA - PDF\nDownload "PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE CONTENIDOS PARA LA SALA BIODOMO EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA"\nEmilia Ramos Cárdenas\n1 PROYECTO BASICO Y EJECUTIVO Proyecto de contenidos sala BIODOMO Separata incencios PROYECTO BÁSICO Y EJECUTIVO DE CONTENIDOS PARA LA SALA BIODOMO EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA Pág. 1 de 43 SEPARATA DE JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Avda. de la ciencia, SN, Granada Arquitecta: Silvia Vicente Molina del COAC Promotor: Consorcio Parque de las Ciencias Granada,Octubre de 2012\n2 ÍNDICE 1. OBJETO DE ESTE ANEXO 4 2. NORMATIVA APLICABLE 4 3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 5 Pág. 2 de USOS CONTEMPLADOS EN EL EDIFICIO 6 5. ACCESIBILIDAD EMPLAZAMIENTO ACCESOS Hidrantes de incendio Aproximación a los edificios Entorno de los edificios Espacio exterior seguro Aperturas de accesos 8 6. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 8 7. OCUPACIÓN RESTRICCIONES EN LA OCUPACIÓN CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 9 8. EVACUACIÓN NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE SALIDAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SALIDAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS, PASILLOS, ESCALERAS Y VESTÍBULOS PREVIOS Características de las puertas Características de los pasillos y rampas Características de las escaleras Dimensionamiento de los medios de evacuación CONTROL DE HUMO DE INCENDIO 16 Pag 2\n3 8.5. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Clases de resistencia al fuego de los elementos constructivos JUSTIFICACIÓN PROTECCIÓN ESTRUCTURAL MATERIALES Adaptación de las clases de reacción al fuego INSTALACIONES GENERALES Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL INSTALACIONES GENERALES LOCALES DE RIESGO ESPECIAL Evacuación Compartimentación Comportamiento ante del fuego INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Extintores Red de bocas de incendio equipadas (BIE) Grupo presión-extinción de incendios Hidrantes de incendio DETECCIÓN DE INCENDIOS CONTROL DE HUMOS DE INCENDIO Escaleras de evacuación ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN Iluminación de emergencia Señalización PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PLANOS ACTUALIZADOS DEL EDIFICIO DOCUMENTACIÓN 31 ANEXO CÁLCULOS DE EVACUACIÓN Error! Marcador no definido. Pág. 3 de 43 PLANOS 43 SI01. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS: PASIVA. PLANTAS SÓTANO Y BAJA SI02. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS: PASIVA. PLANTAS PRIMERA Y CUBIERTA Pag 3\n4 1. OBJETO DE ESTE ANEXO El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios y sus instalaciones durante la proyección, construcción, mantenimiento y utilización a fin de satisfacer los requerimientos básicos de seguridad y habitabilidad. El Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (SI) establece las exigencias básicas con objetivo de reducir a límites aceptables el riesgo de los usuarios del edificio ante un incendio de origen accidental, complementándose las mismas con las exigencias propias de utilización requeridas en el Documento Básico de Seguridad de Utilización (SUA). Pág. 4 de 43 La presente memoria tiene por objeto la demostración del cumplimiento de las exigencias recogidas en el CTE DB SI de condiciones de protección contra incendios. 2. NORMATIVA APLICABLE Las disposiciones legales a cumplir en el edificio destinado a Pública concurrencia relacionada con la protección contra incendios, son las siguientes: Código Técnico de la Edificación: Documento Básico SI en lo que se refiere a las condiciones de protección contra incendios en los edificios. Real Decreto 314/2006 y modificaciones posteriores. Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993 y se revisan los anexos y los índices del mismo. Orden de 16 de abril de 1998 (B.O.E. núm. 101, 28/04/1998) Disposiciones mínimas en materia de Señalización de seguridad y salud en el trabajo. Pag 4\n5 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (B.O.E. núm. 97 de 23/04/1997). Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia ante el fuego (B.O.E. núm. 79, 02/04/2005) Normas UNE mencionadas en las anteriores normativas y reglamentaciones. R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO El Proyecto corresponde a uno de los pabellones del Parque de las Ciencias de Granada. El objeto de este proyecto es el diseño que engloba arquitectura, acuariología, biología e instalaciones especiales de un espacio singular en del pabellón BioDomo, destinado a mostrar la Biodiversidad mediante la exposición de animales y planta vivas, utilizando diversas estrategias expositivas de forma atractiva y comprensible. El edificio actualmente dispone de m2 y una altura libre media de 12 metros, además de otros espacios anexos como sótano y terraza. En él se genera un amplio recorrido con un contenido comprensible y científicamente riguroso, a la vez que garantiza unas buenas condiciones para los animales. Este recorrido, apto para todos los públicos de forma cómoda y sin barreras, dispone de múltiples elementos singulares que hacen de esta exposición un espacio único. El uso exclusivo de la instalación es el de educativo-lúdico y de pública concurrencia. La geometría del pabellón es trapezoidal y dispone de 5 accesos. Dos accesos a las salas de mantenimiento en la planta semisótano Un acceso desde la planta baja del hall del Macroscopio del Parque de las Ciencias hasta el vestíbulo del Pabellón BioDomo, Dispone de acceso desde el Bosque de los Sentidos (exposición exterior del Parque de las Ciencias) Dispone de acceso desde la terraza del Macroscopio del Parque de las Ciencias. Pág. 5 de 43 Se distribuyen los espacios según los siguientes contenidos: Sótano (galería de instalaciones) Cota= -3,60m: - Sala de instalaciones Semisótano Cota= 0,00m Pag 5\n6 - Recorrido público subacuático - Bioterios - Sala BioDomo - Salas de filtración - Dependencias acuaristas y otras instalaciones técnicas Planta baja Cota= +2,10m - Sala Origen - Vestíbulo - Recorrido terrestre - Zonas de mantenimiento y cuarentena Planta Primera (nivel terraza) Cota= +7,90m - Recorrido arborícola. - Aulas educativas. - Terraza exterior 4. USOS CONTEMPLADOS EN EL EDIFICIO Pág. 6 de 43 El edificio, destinado a la actividad de pública concurrencia con los usos propios de instalaciones lúdicas y educativas. 5. ACCESIBILIDAD 5.1. EMPLAZAMIENTO El pabellón BioDomo forma parte de un edificio denominado Macroscopio, el principal conjunto del Parque de las Ciencias de Granda. Está ubicado en su extremo noreste y está conectado estructural y funcionalmente a él. El emplazamiento del edificio y sus condicionantes urbanísticos garantizan las condiciones de aproximación de los servicios de ayuda externa, como queda reflejado en los siguientes puntos: 5.2. ACCESOS Semisótano Cota= 0,00m - Dispone de dos entradas en los extremos este y oeste Planta baja Cota= +2,10m - Dispone acceso desde el Bosque de los Sentidos (exposición exterior) - Dispone de acceso desde el hall principal del Macroscopio Planta Primera (nivel terraza) Cota= +7,90m - La terraza es una prolongación de la terraza existente del Macroscopio. Pag 6\n7 Hidrantes de incendio En la fachada sur, acceso desde el Bosque de los Sentidos existe una red de hidrantes en suelo que abarcan la fachada principal del Biodomo. Los hidrantes cumplirán las prescripciones técnicas del Real Decreto 1942/1993, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. El caudal de suministro a los hidrantes estará garantizado durante dos horas, y será de l/min. y a una presión mínima de 100 kpa. Los hidrantes serán fácilmente accesibles a los vehículos de extinción de incendios y estarán señalizados según la norma UNE Aproximación a los edificios Pág. 7 de 43 El macroscopio dispone de vías públicas que cumplen las características de viales de aproximación a espacios de maniobra según la descripción de la Sección SI5 del CTE, a) Ancho mínimo libre > 3,5 m. b) Altura mínima libre > 4,5 m. c) Capacidad portante del vial: 20 kn/m 2. d) Tramos curvados, con unos radios de 5,3 m y 12,5 m delimitados por el trazado de una corona circular y anchura libre para circulación de 7,20 m Entorno de los edificios El edificio dispone de un espacio de maniobra a lo largo de su fachada accesible donde se sitúan los accesos principales siguiendo la siguiente descripción: a) Anchura mínima libre: 5 m. b) Altura libre igual a la del edificio. c) Separación máxima del vehículo al edificio: 23 m. d) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 m. e) Pendiente máxima: 10 %. f) Resistencia de punzamientos al suelo: 100kN sobre 20 cm. En las zonas previstas para acceso a fachada con autoescaleras se evitarán cables eléctricos aéreos y cualquier otro obstáculo que pueda interferir con la escalera. Pag 7\n8 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de obstáculos. En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios Espacio exterior seguro Las salidas de edificio al exterior cumplen las condiciones de acceso a espacio exterior seguro según el anexo SI A de terminología del C.T.E., a) Permite la dispersión segura de los ocupantes que abandonan el edificio al disponer de la superficie mínima requerida y permitir el acceso de ayuda externa. b) Permite una amplia disipación del calor, humo y gases producidos por el incendio. Pág. 8 de Aperturas de accesos Existen aperturas de acceso en las plantas semisótano, planta baja y terraza de las siguientes características: a) 1,2 m de altura como mínimo. b) 0,8 m de anchura como mínimo. c) 1,2 m de altura máxima de antepecho. d) Separación máxima entre dos aberturas del mismo nivel: 25 m. e) Las aperturas son fácilmente localizables. 6. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO Todos los sectores de incendio en que se encuentra dividido el edificio tienen superficies construidas inferiores a los 5000 m 2 en cumplimiento de los requisitos recogidos en la Tabla 1.1 de la sección SI1 del CTE ya que el edificio está dotado de instalación automática de extinción. Con carácter general, se consideran sectores independientes los siguientes elementos de la construcción en todo el edificio: Pag 8\n9 Locales de riesgo especial. Vestíbulos de independencia. Cajas de aparatos elevadores que comuniquen sectores diferentes. Cajas de escaleras protegidas. Montantes de instalaciones. 7. OCUPACIÓN 7.1. RESTRICCIONES EN LA OCUPACIÓN No se destina a permanencia habitual de personas ninguna zona del edificio en la que cada uno de los recorridos de evacuación precise salvar, en sentido ascendente, una altura de evacuación mayor a 6 m, hasta el espacio exterior seguro. Pág. 9 de CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN Para el cálculo de la ocupación de recintos y sectores se parte de los valores que aparecen en la Tabla 2.1. de la sección SI3 del CTE: Uso zona considerada Densidad ocupación Superficie considerada Zonas de espectadores sentados Una persona cada asiento con asientos definidos) Zonas de uso público en museos, Una persona cada 2 m 2 galerías de arte, ferias, Útil exposiciones... Zonas de uso público en plantas Una persona cada 2 m 2 sótano, baja y entreplanta de uso comercial, pública concurrencia y Útil residencial público Vestíbulos, vestuarios, camerinos Una persona cada 2 m 2 y similares, anexos a sala de Útil espectáculos y de reunión Almacenes Una persona cada 40 m 2 Útil Aseos Una persona cada 3 m 2 Útil Pag 9\n10 8. EVACUACIÓN 8.1. NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE SALIDAS El edificio dispone de 7 salidas, de estas todas comunicadas con el exterior bien directamente o a través rampas o escaleras. En todo el edificio los recintos que disponen de una única salida tienen ocupaciones inferiores a las 100 personas, no requieren evacuación ascendente de más de 50 personas que precise salvar una altura de evacuación superior a los 2 m, y los recorridos de evacuación hasta la salida son inferiores a 25 m. Los recintos o sectores que disponen de varias salidas tienen una longitud de recorrido desde todo origen de evacuación hasta alguna salida inferior a los 62,5 m. Pág. 10 de 43 La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existen por lo menos dos recorridos alternativos, no excede de 31,25m. La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existen por lo menos dos recorridos alternativos, no excede de la longitud máxima admisible cuando se dispone de una sola salida CARACTERÍSTICAS DE LAS SALIDAS Una puerta de acceso a un sector de incendios diferente existente en la misma planta se podrá considerar salida de planta siempre y cuando, - la comunicación no se realiza en algunos casos a través de un vestíbulo de independencia, ya que por la afluencia de alta ocupación que discurra por un vestíbulo obliga a que las puertas estén abiertas de forma simultánea, de forma que la doble protección no aporta la seguridad requerida. - el sector inicial tenga alguna otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo excepto cuando la confluencia se dé en un sector de riesgo mínimo. Pag 10\n11 - el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación y a menos de 30 m de distancia del sector inicial suficiente para albergar a los ocupantes del sector inicial a razón de 0,5 m 2 por cada ocupante CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS, PASILLOS, ESCALERAS Y VESTÍBULOS PREVIOS Todos los elementos de evacuación cumplen con lo indicado en el documento básico de incendio SI del C.T.E. en las secciones SI3 y anexo SI A de terminología, así como del documento básico de utilización SUA en las secciones SUA1 a SUA3 y SUA5: Características de las puertas Las puertas de salida de planta o de edificio y las previstas para evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables. Pág. 11 de 43 Las puertas de salida de recinto previstas para más de 50 personas o de planta para más de 100 personas, se abrirán en el sentido de la evacuación, y dispondrán además de barra antipánico y las puertas utilizadas por personas no familiarizadas con el edificio. Las puertas peatonales automáticas correderas o plegables dispondrán de un sistema que permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje o dispondrán de un sistema que, en caso de fallo en los elementos eléctricos o fallo en el suministro eléctrico que impida el funcionamiento normal, abra y mantenga la puerta abierta. Las puertas peatonales automáticas abatibles o giro-batientes (oscilobatientes) permitirán en caso de fallo en el suministro eléctrico, su abatimiento mediante simple empuje en el sentido de evacuación. La anchura de las puertas de salida del recinto de una escalera protegida en la planta de salida de edificio será al menos el 80% del ancho de la escalera. La anchura de las puertas de una hoja será de 0,80 a 1,23 m y en puertas de dos hojas estas serán de 0,60 a 1,23 m Características de los pasillos y rampas Pag 11\n12 La anchura de los pasillos previstos para un máximo de 10 personas siendo estas usuarias habituales del edificio será como mínimo de 0,80 m. La anchura de los pasillos y rampas de evacuación será como mínimo de 1 m. Excepto en zonas previstas para un máximo de 10 personas siendo estas usuarias habituales del edificio, las puertas situadas en pasillos de anchura inferior a 2,50 m. se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no lo invada. Las paredes no tendrán elementos salientes de más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1 m y 2,20 m a partir del suelo. La anchura de las rampas previstas para evacuación de usuarios con silla de ruedas será como mínimo de 1,20 m. Las rampas contabilizadas como vías de evacuación no previstas para usuarios con silla de ruedas tendrán una pendiente inferior al 12 % excepto las previstas para un máximo de 10 personas usuarias habituales del edificio en que puede ser superior. Las rampas contabilizadas como vías de evacuación y previstas para usuarios con silla de ruedas tendrán una pendiente inferior al 10 % si la longitud es menor de 3 m, al 8 % si la longitud es menor de 6 m y al 6 % en el resto de casos; y su pavimento será antideslizante. Los tramos de las rampas contabilizadas como vías de evacuación previstas para usuarios con silla de ruedas serán rectos y tendrán una longitud máxima de 9 m. Los tramos de las rampas contabilizadas como vías de evacuación no previstas para usuarios con silla de ruedas tendrán una longitud máxima de 15 m. Las rampas contabilizadas como vías de evacuación estarán libres de obstáculos. Los rellanos dispuestos entre tramos rectos tendrán el ancho de la rampa y una longitud mínima de 1,5 m. Pág. 12 de 43 Pag 12\n13 Los rellanos dispuestos entre tramos con cambio de dirección tendrán el ancho de la rampa y ninguna puerta de recinto que no sea de ocupación nula invadirá la superficie necesaria de rellano para la evacuación. En las rampas previstas para evacuación, ninguna puerta o pasillo de ancho inferior a 1,2 m estará situada a menos de 1,5 m del arranque del tramo si se prevé el uso de la rampa por usuarios en silla de ruedas y 0,4 m en caso contrario. Las rampas dispondrán pasamanos continuos en un lado y en los dos lados si el ancho de la rampa supera los 1,2 m. No existen filas de más de 12 asientos fijos, con salida a pasillo sólo por un extremo. El paso entre filas de como mínimo 30 asientos fijos, es: a 50 cm El paso entre filas de como máximo 7 asientos fijos con salida a pasillo únicamente por uno de los extremos es a 30 cm y 2,5 cm más por cada asiento adicional El paso entre filas de como máximo 14 asientos fijos con salida a pasillo por los dos extremos es a 30 cm y 1,25 cm más por cada asiento adicional hasta un máximo de 30 asientos. Cada 25 filas, como máximo, se dispone un paso entre filas con a 1,20 m. Pág. 13 de Características de las escaleras Las vías de evacuación serán continuas desde la planta considerada hasta la planta de salida del edificio correspondiente. Las escaleras protegidas en la planta de salida estarán a menos de 15 m de una salida de edificio. Las escaleras especialmente protegidas reunirán las condiciones de las escaleras protegidas disponiendo además de un vestíbulo de independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta. Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas serán de uso exclusivo para circulación, no lo podrán ser simultáneamente de locales de riesgo especial y dispondrán de protección frente al humo, de acuerdo con alguna de las alternativas establecidas para las escaleras protegidas, o estarán ventilados a través del sistema de sobre presión de la escalera, de acuerdo con la UNE-EN :2006. Esta ventilación se realizará mediante presurización del recinto con un equipo de localización Pag 13\n14 vertical que aporte el incremento de presión necesario para evitar la inundación de humos en caso de incendios. Las escaleras tendrán pavimento antideslizante. Los rellanos de escaleras de tramo recto tendrán como mínimo el ancho de la escalera y una longitud mínima de 1,00 m. y estarán libres de obstáculos. Los rellanos de escaleras entre tramos con cambio de dirección tendrán como mínimo el ancho de la escalera y estarán libres de obstáculos. Todas las puertas de recintos que no son de ocupación nula situadas en el rellano de una escalera no invadirán la superficie necesaria de rellano para la evacuación. Las dimensiones de los escalones de las escaleras de evacuación de tramos rectos cumplirán con la relación 54 cm 2 c+h 70 cm donde h es la huella y c la contrahuella; la dimensión de la contrahuella será de 13 cm como mínimo y de 18,5 cm como máximo y el de la huella igual o mayor de 28 cm. Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±10 mm. Las escaleras para evacuación ascendente y las previstas para evacuación de personas con movilidad reducida tendrán tabica y no tendrán bocel. Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no supere los 15º con la vertical. Las escaleras dispondrán de pasamanos al menos en un lado, y en ambos cuando la anchura libre sea mayor que 1,20 m o estén previstas para personas con movilidad reducida. Si la anchura es mayor que 2,40 m, se dispondrán pasamanos intermedios. Pág. 14 de 43 La anchura de las escaleras de evacuación será como mínimo de 0,80m cuando su uso esté previsto como máximo de 25 personas, de 0,90m para un uso menor o igual a 50 personas, de 1 m para un uso mayor de 50 personas. La anchura de las escaleras de evacuación será como mínimo de 0,80 m cuando su uso esté previsto como máximo para 25 personas, de 0,90 m para un uso como máximo de 50 personas, de 1 m para un uso menor o igual de 100 personas y de 1,10m para un uso previsto mayor de 100 personas. Pag 14\n15 En las escaleras de zona de público ninguna puerta o pasillo de ancho inferior a 1,2 m estará situada a menos de 0,4 m del arranque del primer escalón de un tramo. Las escaleras serán de pavimento antideslizante y en los rellanos de planta de las escaleras de zonas de público se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 800 mm como mínimo. Se considerarán y tratarán como escaleras, los pasillos escalonados de acceso a localidades de anfiteatro, gradas y tribunas de recintos cerrados tales como cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos... Para el dimensionado de las escaleras se han utilizado los siguientes criterios: Pág. 15 de 43 Escaleras abiertas: evacuación descendente A = P/160 evacuación ascendente A = P/( h) Donde A es el ancho de la escalera en m., P el número de personas consideradas y h la altura de evacuación ascendente en m. Escaleras protegidas: E 3 S A Donde A es el ancho de la escalera en m. en su desembarco, S es la superficie útil del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las E personas asignadas a la escalera y provenientes de la planta considerada más de las plantas por debajo o sobre de ella hasta la salida, según sea una escalera de evacuación descendente o ascendente Dimensionamiento de los medios de evacuación A partir de la determinación de la ocupación del edificio basado en la aplicación de los criterios de densidad de ocupación descritos a las distintas superficies del proyecto, se han diseñado los anchos de evacuación para los distintos elementos (escaleras, puertas, y salidas al exterior). Estos cálculos vienen representados en anexo específico de evacuación. En este caso se han considerado igualmente las hipótesis de bloqueo de los distintos elementos, justificando así el cumplimiento de los anchos mínimos disponibles. Pag 15\n16 8.4. CONTROL DE HUMO DE INCENDIO Por no disponer de atrios en los que circulan o permanecen mas de 500 personas así como sectores en los que no circulen ni permanezcan mas de 1000, no se ha previsto un sistema de control de humos EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD El proyecto contemplará los requisitos relativos itinerarios accesibles y salidas accesibles para personas con discapacidad convenientemente señalizadas, en las plantas de salida del edificio, a los efectos de lo previsto en el anexo A del CTE-SUA. Por no disponer en pública concurrencia de una altura de evacuación descendente de 14 m, no se han previsto en las plantas zonas de refugio para personas con discapacidad. Pág. 16 de COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO 9.1. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Se cumplirá lo descrito en las secciones SI1, SI2 y SI6 del documento básico SI del C.T.E. así como de las Ordenanzas de protección de incendio de aplicación: Los sectores de incendio de las plantas sobre rasante, con uso pública concurrencia, tienen una resistencia al fuego de los elementos estructurales superior a EI90, al ser la altura de evacuación inferior o igual a 15 m, en cumplimiento de la Tabla 3.1 de la sección SI6 del C.T.E. Los forjados que separan sectores de incendio tienen un grado de resistencia al fuego REI 90 para forjados sobre rasante y REI 120 para el forjado de planta sótano. La resistencia al fuego de los elementos separadores entre sectores, se cumplirá también en los espacios ocultos tales como falsos techos, montantes de instalaciones, cámaras y encuentro de elementos constructivos por medio de materiales debidamente homologados. Las paredes que delimitan las escaleras y pasillos protegidos tienen como mínimo un grado de resistencia al fuego EI 120. Pag 16\n17 Las paredes de los vestíbulos de independencia tienen como mínimo un grado de resistencia al fuego EI 120. Los elementos constructivos que delimitan las cajas de aparatos elevadores que sirven a sectores de incendio diferentes tienen como mínimo un grado de resistencia al fuego (EI) igual a de los sectores que comunica. Los ascensores dispondrán de puertas E30 o bien de vestíbulos de independencia en cada acceso excepto cuando el acceso sea a un local de riesgo especial o a una zona de uso aparcamiento requiriéndose en estos casos disponer de vestíbulo de independencia. Las puertas de paso entre sectores de incendio tienen un grado de resistencia al fuego EI 2 t-c5 siendo t al menos igual a la mitad del tiempo de resistencia exigido a la pared en la que se encuentra; o bien a una cuarta parte en caso de disponer de vestíbulos de independencia. Las puertas y tapas de registro de patios de instalaciones tienen un grado de resistencia al fuego EI igual a la mitad del exigido a las paredes delimitadoras del patio. Las puertas EI 2 t-c5 para el paso entre sectores y escaleras protegidas disponen de sistemas de cierre automático permanente, con el fin de que siempre estén cerrados. Las puertas de doble hoja deben estar además equipadas con un dispositivo de coordinación de dichas hojas. En el caso de puertas que separen zonas de paso habitual éstas podrán estar retenidas por electroimanes que permitirán el cierre en caso de señal de alarma desde el sistema de detección automática de incendios, por falta de corriente o por desbloqueo manual. Todos estos mecanismos serán conformes a las normas UNE especificadas al apartado IV de la introducción del documento SI del C.T.E. Las puertas correderas que separan sectores de incendio y que están retenidas por electroimanes, permitirán el cierre en caso de señal de alarma desde el sistema de detección automática de incendios, por falta de corriente o por desbloqueo manual. Caso de utilizarse para evacuación, llevarán incorporadas puertas de evacuación batientes con eje de giro vertical, de dimensión suficiente para el número de personas a evacuar. Las fachadas y cubiertas se adecuarán a las exigencias recogidas en las secciones SI2 y SI6 del C.T.E. Pág. 17 de 43 Pag 17\n18 En las fachadas que delimitan sectores de incendio diferentes, la resistencia al fuego de éstas será la mitad de la exigida a los sectores delimitados y como mínimo EI 60 en una distancia mínima de, 1 m de separación vertical. 3 m de separación horizontal en fachadas enfrentadas. 2 m de separación horizontal en fachadas ubicadas a 90º. 50 cm de separación horizontal en fachadas ubicadas a 180º Clases de resistencia al fuego de los elementos constructivos Las condiciones de resistencia al fuego de los elementos constructivos se deben cumplir acreditando la clase que se indica en la tabla siguiente recogida en el anexo V del R.D. 312/2005 por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia ante al fuego, Pág. 18 de 43 Tipos de elementos constructivos Portantes sin función de separación frente al fuego Portantes con función de separación frente al fuego Particiones con función de separación frente al fuego Techos con resistencia intrínseca al fuego Fachada (muros cortina) y muros exteriores (incluidos elementos de vidrio) Suelos elevados Sistemas de obturación de penetraciones de cables y cañerías Puertas y elementos practicables resistentes al fuego y dispositivos de cierre Clase que debe acreditarse conforme al anexo III(1) Rt REIt Ret EIt Et EIt EIt Et REIt-f EIt EI2-Ct(2) E-Ct(2) Puertas de piso de ascensor Et (3) Conductos y patios para instalaciones y servicios EIt Sistemas de obturación (sellado) de penetraciones de cables y cañerías EIt Pag 18\n19 Tipos de elementos constructivos Conductos de ventilación y compuertas resistentes al fuego (excluidos los utilizados en sistemas de extracción de calor y humo) Conductos y compuertas por control de humo y calor en un único sector Conductos y compuertas resistentes al fuego por control de humo y calor en más de un sector de incendio Compuertas por control de humo en más de un sector de incendio Extractores mecánicos (ventiladores) de calor y humo Clase que debe acreditarse conforme al anexo III(1) EIt E 600 t EIt EIt F 400 t (4) Pág. 19 de 43 (1) (t = tiempo en minutos) Ver al anexo III (R.D. 312/2005 por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia ante el fuego) y otros parámetros adicionales que puedan figurar en la clasificación de cada tipo de elemento constructivo. (2) Mientras no esté disponible la norma que define el procedimiento de ensayo que permita asignar el parámetro C, indicativo de la calidad de cierre automático, a la clasificación de las puertas resistentes al fuego, se aceptará la ausencia de este parámetro, siempre y cuando las puertas tengan un sistema de cierre automático según se establece en el Anexo III apartado del R.D. 312/2005. (3) Conforme a la norma UNE EN 81-58:2004, Reglas de seguridad para la construcción y instalación de ascensores. Exámenes y ensayos parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso. (4) Conforme a la norma UNE EN :2002, Sistemas de control de humos y calor. Parte 3. Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos JUSTIFICACIÓN PROTECCIÓN ESTRUCTURAL Los elementos estructurales del edificio deberán disponer de una R90 en general, y R120 para locales de riesgo medio. Pag 19\n20 La estructura del edificio dispondrá de una estabilidad al fuego R-90 para elementos sobre rasante y R120 para elementos bajo rasante, conforme al siguiente cuadro. Los elementos estructurales de una escalera o pasillo protegido contenidos en el recinto aquél serán como mínimo R30. Los elementos estructurales de las escaleras exteriores exentas no precisan cumplir ningún grado de resistencia al fuego (R) MATERIALES Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego establecidas en la tabla 4.1 del artículo 4 de la sección SI1 del C.T.E. En los recorridos de evacuación, pasillos y escaleras, los materiales utilizados para revestimiento o acabado son como mínimo de las siguientes clases, Pág. 20 de 43 SUELO PAREDES Y TECHOS RECINTOS PROTEGIDOS C FL -s1 B-s1,d0 ZONAS OCUPABLES E FL C-s2,d0 PÚBLICA CONCURRENCIA E FL C-s2,d0 En espacios ocultos no estancos tales como patios de instalaciones, falsos techos y suelos elevados, o que siendo estancos contengan instalaciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio, los materiales utilizados para revestimiento o acabado son como mínimo de las siguientes clases, SUELO PAREDES Y TECHOS ESPACIOS OCULTOS NO ESTANCOS B FL -s2 B-s3,d0 Las butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto pasaran el ensayo según las normas UNE-EN :2006 y UNE-EN :2006. Las butacas y asientos no tapizados acreditarán clase M2 conforme a la norma UNE : Adaptación de las clases de reacción al fuego Pag 20\n21 Las clases de reacción al fuego se deben cumplir acreditando la clase que se indica en la siguiente tabla recogida en el anexo IV del R.D. 312/2005 por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia delante al fuego, CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y TECHOS, DE AISLAMIENTOS TÉRMICOS O ACÚSTICOS Y DE CONDUCTOS Clase exigida conforme a la norma UNE 23727:1990 Clase que debe acreditarse conforme a la norma UNE EN :2002 (1) Revestimiento de paredes Productos lineales para o techos, aislamientos aislamiento térmico en térmicos (no lineales) o cañerías acústicos y conductos M0 A1 o A2-s1, d0 A1 L o A2 L -s1,d0 M1 B-s3,d0 B L -s3,d0 M2 C-s3,d0 (2) C L -s3,d0 (2) M3 D-s3,d0 D L -s3,d0 Pág. 21 de 43 (1) Se admite que toda clase donde sus índices sean iguales o más desfavorables que los índices correspondientes de otra clase satisfagan las condiciones de ésta. Tanto el índice principal (A1, A2, B, C, D, o E) como el de producción de humo (s1, s2 o s3) y el de caída de gotas / partículas inflamadas (d0, d1 o d2) son más desfavorables en sentido creciente. (2) Cuando esta clase pertenezca a un material con un espesor menor de 1,0 mm y su masa sea menor a 1,0 Kg/m2, también será válido por aquellas aplicaciones en las que se exija clase M1. CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE REVESTIMIENTOS DE SUELOS Clase exigida conforme a la norma UNE 23727:1990 Clase que debe acreditarse conforme a la norma UNE EN :2002 (1) M0 A1 FL o A2 FL -s1 M1 A2 FL -s2 M2 B FL -s2 M3 C FL -s2 (1) Se admite que toda clase donde sus índices sean iguales o más desfavorables que los índices correspondientes de otra clase satisfagan las condiciones de ésta. Tanto el índice principal (A1 FL, A2 FL, B FL, C FL, D FL o E FL ) como el de producción de humo (s1 o s2) son más desfavorables en sentido creciente. Pag 21\n22 10. INSTALACIONES GENERALES Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL INSTALACIONES GENERALES Los huecos de paso de instalaciones entre sectores de incendios se sellarán con un dispositivo intumescente de obturación adecuado a cada instalación, hasta conseguir el mismo grado de resistencia al fuego (EI) que los elementos compartimentadores de los sectores afectados; y utilizando productos selladores homologados, a base de morteros, masillas y siliconas ignífugas u otros productos intumescentes. Los conductos de instalaciones dispondrán en los puntos donde atraviesen diferentes sectores de incendios de compuertas cortafuegos del mismo grado de resistencia al fuego (EI) que los elementos compartimentadores de los sectores afectados, el accionamiento de las cuales se producirá indistintamente por una señal del sistema de detección automática de incendios o por el termofusible que lleva incorporado; siendo su recarga manual. Pág. 22 de LOCALES DE RIESGO ESPECIAL Se indican los locales y las zonas considerados de riesgo especial y su clasificación de acuerdo con el apartado 2 de la sección SI1 del C.T.E. y otras ordenanzas o reglamentaciones: Pag 22\n23 Pág. 23 de Evacuación La longitud del recorrido de evacuación desde cada punto de un local o zona de riesgo especial hasta alguna de las salidas no es superior a 25 m. En un local o zona de riesgo especial protegido con una instalación automática de extinción la longitud del recorrido de evacuación desde cada punto hasta alguna de las salidas puede incrementarse un 25%. En cualquier caso, el recorrido de evacuación por el interior del local de riesgo se tiene en consideración en el cómputo de la longitud total de recorrido hasta la salida de planta Compartimentación Los locales de riesgo medio y alto disponen de vestíbulos de independencia en toda comunicación con el resto del edificio. Los vestíbulos de independencia de locales de riesgo especial no pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas diferentes a éstas. Pag 23\n24 Comportamiento ante del fuego En cumplimiento de la tabla 2.2. del apartado 2 de la Sección SI1 del C.T.E., El tiempo de resistencia al fuego no debe ser menor que el establecido para los sectores de incendio del uso al que sirve el local de riesgo especial, conforme a la tabla 2.1, excepto cuando se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. Los locales de riesgo alto tendrán una resistencia mínima al fuego de la estructura portante R 180 y una resistencia al fuego mínima EI 180. Los locales de riesgo medio tendrán una resistencia mínima al fuego de la estructura portante R 120 y una resistencia al fuego mínima EI 120. Los locales de riesgo bajo tendrán una resistencia mínima al fuego de la estructura portante R 90 y una resistencia al fuego mínima EI 90; o la del sector confrontado en caso de que sea más desfavorable. Las puertas de paso a un local de riesgo especial tendrán un grado de resistencia al fuego EI2t-C5 al menos igual a la mitad del exigido a la pared delimitadora del local, o una cuarta parte si existe vestíbulo de independencia. Pág. 24 de 43 En los locales de riesgo especial los materiales utilizados para revestimiento o acabados deberán ser como mínimo de las siguientes clases: SUELOS PAREDES Y TECHOS Locales de riesgo especial B FL -s1 B-s1,d0 11. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Se ha previsto la instalación de los siguientes sistemas de extinción: Pag 24\n25 Extintores Se equiparán los locales y zonas especificadas por la normativa vigente con extintores manuales con carga y agente extintor adecuados para el tipo de fuego que se prevea, repartidos en número suficiente y situación óptima para cubrir toda el área protegida. Se distribuirán extintores manuales portátiles de forma que cualquier punto de una planta se encuentre a una distancia inferior a 15 m de uno de ellos. En las zonas diáfanas se colocarán a razón de un extintor cada 300 m 2 o fracción de superficie y en los aparcamientos cada 20 plazas como máximo. En los locales o zonas de riesgo especial se colocará como mínimo un extintor en el exterior y próximo a la puerta de acceso, además en el interior del local o de la zona se colocarán los necesarios para que: Pág. 25 de 43 en los locales de riesgo medio y bajo, la distancia hasta un extintor sea como máximo de 15 m (incluyendo el situado en el exterior). en los locales de riesgo alto la distancia hasta un extintor sea como máximo de 10 m (incluyendo el situado en el exterior) Red de bocas de incendio equipadas (BIE) La finalidad de la red de BIE es proporcionar una herramienta eficaz de lucha contra el fuego al personal presente en el lugar donde se produzca el incendio, en general, y a los equipos de primera y segunda intervención, en particular. Se instalarán bocas de incendio equipadas (BIE) repartidas por toda la superficie del edificio con una densidad tal que la distancia máxima desde cualquier punto de la planta hasta un equipo de manguera sea inferior a 25 m y de tal forma que con el radio de acción de las mangueras se cubrirá la totalidad de la superficie. Las BIEs estarán situadas preferentemente en las vías de evacuación horizontales, en lugares fácilmente accesibles, existiendo, cuando sea posible, una a menos de cinco metros de una salida de sector. Se montarán de manera que su centro esté como máximo a 1,50 m de altura sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre y cuando la boquilla y la válvula de apertura manual si existe, estén a la altura mencionada. Pag 25\n26 Grupo presión-extinción de incendios En caso de que la red de hidrantes que hay en el suelo abarcando la fachada principal del BioDomo no fuera suficiente para las necesidades de presión y caudal necesarios para el servicio de incendios del BioDomo, así como para abastecer los rociadores de agua, se colocaría un depósito de acumulación de agua contra incendios. El depósito de acumulación o la red de hidrantes del Parque de las Ciencias dispone de capacidad suficiente para proporcionar el caudal de diseño en las 2 bocas de incendio hidráulicamente más desfavorables, durante un mínimo de 60 minutos así como la dotación de agua necesaria para las cortinas compartimentadoras con irrigación si las hubiera Hidrantes de incendio En cumplimiento de la normativa vigente, ya que disponemos de una superficie construida entre 2000 y 10000m2, es necesario un hidrante de incendio en el perímetro exterior del edificio en puntos fácilmente accesibles para los vehículos de Bomberos. Se establece que se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100m de la fachada accesible del edificio. Pág. 26 de 43 El uso de esta toma será exclusivo para abastecimiento de agua por el Servicio de Extinción de incendios. La separación entre dos hidrantes de incendio no superará los 200 metros Extinción automática de incendios En cumplimiento de la normativa vigente, ya que disponemos de una superficie construida entre 2500 y 5000m2, se instalará extinción automática de incendios por agua, en forma de rociadores que abarquen la totalidad del pabellón. El sistema dispondrá de alarma de puesta en marcha, así como presión suficiente para su funcionamiento DETECCIÓN DE INCENDIOS Se instalará detección automática de incendios en todo el edificio mediante detectores ópticos de humos y termovelocimétricos en las zonas donde pueda ser normal la aparición de humos no de incendio. Pag 26\n27 El edificio se equipará con un conjunto de pulsadores de alarma distribuidos convenientemente como sistema de detección manual. Estos pulsadores formarán parte del sistema general de detección del edificio. Todos estos elementos del sistema de detección se conectarán a una central de detección automática. En el edificio se instalará un sistema de señalización de alarma de tipo acústico mediante sirenas, y acústicos a través de sistema de megafonía de avisos. Se contemplará la integración con el sistema ya implantado en el resto del edificio CONTROL DE HUMOS DE INCENDIO Pág. 27 de Escaleras de evacuación Las escaleras de evacuación consideradas como protegidas y especialmente protegidas según el C.T.E., deben disponer de un sistema eficaz de control de humos que cumpla con los requerimientos recogidos al anexo SIA de Terminología del C.T.E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN Iluminación de emergencia Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia las zonas siguientes, en cumplimiento del artículo 2 de la sección SU4 del C.T.E.: Todos los recintos con ocupación superior a las 100 personas. Los recorridos generales de evacuación. Todas las escaleras y pasillos protegidos, todos los vestíbulos y todas las escaleras de incendios. Los locales de riesgo especial señalados en la sección SI1 del C.T.E. Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. Pag 27\n28 Los lavabos generales de planta en edificios de acceso público. Los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas antes mencionadas. La señalización de emergencia. La instalación cumplirá las características recogidas en los punto 2.2 a 2.4 de la sección SUA4 del C.T.E. Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento, al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal de las zonas indicadas en el apartado anterior, entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación, durante 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. Pág. 28 de 43 En vías de evacuación con ancho de como máximo 2 m, proporcionará una iluminancia horizontal en el suelo de 1 lux, como mínimo, a lo largo del eje central y de 0,5 lux, como mínimo, en el lado central de la vía que abarca como mínimo la mitad de la anchura de la misma. Las vías de evacuación con ancho superior a 2 m se consideran como varías bandas de 2 m. de ancho como máximo que tienen que cumplir el punto anterior. La iluminancia será como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. La uniformidad de la iluminación proporcionada a lo largo de la línea central de una vía de evacuación será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. En las zonas de hospitalización y en las de tratamiento intensivo, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionará una iluminancia no menor que 5 lx, durante 2 h como mínimo a partir del momento en que se produzca el fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal. Los aparatos o equipos autónomos automáticos cumplirán las características establecidas en las normas UNE 20062, UNE y UNE-EN Pag 28\n29 Todo el alumbrado del edificio está alimentado desde circuitos procedentes de cuadros eléctricos de suministro normal - emergencia (grupo electrógeno). Estas instalaciones entrarán automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal Señalización Señalización de evacuación Las salidas de recinto, planta o edificio dispondrán de señal con el rótulo SALIDA salvo en los edificios de uso Residencial Vivienda o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos con ocupantes familiarizados con el edificio, superficie que no exceda de 50 m 2 y sean fácilmente visibles desde todo punto. Las salidas previstas para uso exclusivo en caso de emergencia dispondrán de señal con rótulo Salida de emergencia Para la evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio, se hará conforme a las condiciones establecidas en el apartado 9 de la sección SI3 del C.T.E. Se colocarán señales indicativas de dirección de los recorridos que tienen que seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la indica y frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. En estos recorridos, las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, dispondrán de señal con rótulo Sin salida dispuesto en lugar fácilmente visible y próximo a la puerta, y en ningún caso sobre las hojas de la puerta. Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes a cada salida realizada conforme a las condiciones establecidas en el apartado 4 de la sección SI3 del C.T.E. Pág. 29 de 43 Pag 29\n30 El tamaño de las señales cumplirá las dimensiones recogidas en el punto 7.g de la sección SI3 del C.T.E. Se utilizarán las señales de salida, y uso habitual o de emergencia definidas a la norma UNE :1988. Señalización de los medios de protección Se señalizarán los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción), de forma que la señal resulte fácilmente visible. Las señales serán las definidas en la norma UNE con el tamaño definido en el apartado 2 de la sección SI4 del C.T.E. Iluminación Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal. Por ello, dispondrán de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente a las propias señales, o bien serán fotoluminiscentes, en este caso, sus características de emisión luminosa deberán cumplir lo que se establece en las normas UNE :2003, UNE :2003 y UNE :2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE :2003. Pág. 30 de 43 La iluminación de las señales de evacuación y de las señales de los medios de protección cumplirán los requisitos recogidos en el punto 2.4 de la sección SU4 del C.T.E PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Todos los medios materiales de lucha contra incendios tendrán que seguir el programa de mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios, de acuerdo con el Apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 12. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN El edificio dispondrá de un Plan de autoprotección, redactado de acuerdo con R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Pag 30\n31 El Plan de Emergencia estará siempre en un lugar accesible, conocido y seguro, en la zona de control y comprenderá como mínimo los siguientes aspectos: PLANOS ACTUALIZADOS DEL EDIFICIO Plano de emplazamiento y accesos, reflejando la ubicación de los hidrantes de incendios. Plantas de distribución interior del edificio reflejando los sectores de incendio, las vías de evacuación existentes y las características de resistencia al fuego de los elementos constructivos, delimitadores o estructurales. Planos de distribución interior reflejando las instalaciones propias del edificio: conductas de aire acondicionado, redes de alimentación eléctrica, gas, calderas, gases medicinales, salas de máquinas, locales de riesgo especial, etc. Planos de distribución interior reflejando la situación y las características de todas las instalaciones de protección contraincendios de que dispone el edificio, así como la de sus correspondientes centrales. Pág. 31 de DOCUMENTACIÓN Documentos referentes a la actuación de los ocupantes del edificio en caso de incendio, reflejando los siguientes aspectos: Definición de las condiciones de máxima ocupación del edificio. Definición de la secuencia de actuaciones que se tendrán que llevar a cabo por los cargos responsables de la seguridad y por el personal del edificio a fin de poder realizar el plan de evacuación del sector afectado. Definición de las actuaciones que tendrán que ser evitadas por los ocupantes del edificio. Pag 31\nCLÍNICA SANT HONORAT ANEXO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS\nCLÍNICA SANT HONORAT ANEXO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS NOVIEMBRE 2009 ÍNDICE OBJETO DE ESTE ANEXO 4 1. NORMATIVA APLICABLE 5 2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO


CÓRDOBA, CIUDAD DEL MUNDO - Cordoba Ecuestre\nCÓRDOBA, CIUDAD DEL MUNDO\nLograrlo será una proeza. Diseñar su esencia entraña gran dificultad cuando realmente es tarea fácil.\nLa marca Córdoba debe ser concebida como Unidad de la que emanan multitud de manifestaciones, cuyos brillantes rayos iluminan al mundo y cuyos aromas atraen a ciudadanos de lejanos lares. Debe ser el punto central de un círculo que contiene la posibilidad no solo de los círculos actuales sino de los futuros que se puedan derivar desde ese punto central. Córdoba, como marca, tiene que concebirse como ondas que surgen cuando se lanza una piedra a un estanque. Pero esas ondas se debilitan si se alejan del punto central que es la Unidad.\nSu principal manifestación es la Mezquita Catedral, emanación centenaria de quien fue capital del mundo occidental. ¡No nos dediquemos a que desde fuera vengan a destrozar esta onda que ya es mundial!\nLos Patios es una segunda onda que se ha logrado laboriosamente a través de la búsqueda y del esfuerzo y razonamiento de toda la sociedad. Exonerar parcialmente de ciertos gravámenes municipales y abaratar el precio del agua para mantenerlos floridos es aplicar no la intuición sino el conocimiento para que esta onda siga en expansión.\nPresten atención a la manifestación Córdoba Ecuestre, emanación de la marca única de esta ciudad,capaz de dar unidad y coherencia al unir el nombre de Córdoba a la actividad hípica en alguna de sus especialidades. Algunos están perdiendo la simplicidad de la mente y están abismándose hacia la multiplicidad y el conflicto.\nNo conviene alrededor de Córdoba Ecuestre generar disonancias cuando ha logrado suficiente armonía. Quienes dirigen Córdoba Ecuestre cantan como deben, de modo que mejor seria no intentar ser director de una orquesta que suena bien.\nYa nos avisó Platón en su República que se debe gobernar de acuerdo con los principios de la razón, única manera de que el pueblo entienda al gobernante. Será mejor que Córdoba Ecuestre vaya ampliándose como onda y energía de la marca Unidad para así pronto poder llevar a ser ciudad del Mundo.\nCórdoba, como marca, tiene sus esferas celestes. Su Mezquita Catedral, su Alcázar, sus Patios, su Guitarra en julio, su Córdoba Ecuestre al igual que el sol tiene sus Venus, Mercurio, Saturno y Jupiter.\nSi nos dedicamos a perturbar la vida de Córdoba Ecuestre en lugar de Rocín tendremos Rocinante; es decir, ahora la Córdoba Ecuestre es alta, sonora, significativa, como decía Cervantes, camino de igualarse a Viena, Lisboa, Leizpig. Si comenzamos a perturbarla se transformará en rocinante, caballo flaco, endeble y lleno de mataduras.\nCon dificultad Córdoba Ecuestre dispuso de cuadra y ha tenido que trabajar mucho para ganarse la cebada y la paja. Que no venga ahora nadie, como amo, a no dejarle un bocado, transformarla en asno y conducirla a su mortaja, según le dijo en su diálogo Babieca a Rocinante.\n* Catedrático emérito de la Universidad de Córdoba (UCO)\nSr. D. José Javier Rodríguez Alcaide\n* Noticia Diario de Córdoba ( 13/07/2017)


Chargers dan nueva oportunidad al mexicano Roberto Aguayo en la NFL - Extremo Deportivo\nChargers dan nueva oportunidad al mexicano Roberto Aguayo en la NFL\nPor: Agencias, 10 de enero de 2018, en la Categoria: Internacional\nLuego de su paso fallido por los Tampa Bay Buccaneers,Chicago Bears y Carolina Panthers, el pateador mexicano Roberto Aguayotendrá una nueva oportunidad en la NFL con Los Angeles Chargers.\nLos Chargers anunciaron que el pateador de ascendencia mexicana firmó bajo la modalidad de reserva/contrato a futuro, el tipo de acuerdo para el que era elegible luego de no haber estado activo en ningún equipo al termino de la temporada regular 2017. Es decir, Aguayo puede pasar a formar parte del roster activo del equipo a partir del inicio del nuevo año de la liga el próximo 14 de marzo.\nSin embargo, el acuerdo no le garantiza un puesto en el roster final para la temporada 2018, por lo que deberá competir por su lugar con Nick Rose y también existe la posibilidad de que los Chargersrecontraten al veterano Nick Novak.\nLos Chargers están en busca de un pateador confiable después de haber probado a cinco diferentes durante la campaña 2017. Fueron el peor equipo de la liga al anotar solo el 67 por ciento de sus intentos de goles de campo.\nPor su parte, Aguayo quiere un nuevo comienzo tras su mala experiencia con los Buccaneers. En Tampa Bay, el peteador egresado de Florida State no cumplió con las expectativas al fallar nueve goles de campo y dos puntos extras en su temporada de debut en 2016.\nSu despido de los Buccaneers causó revuelo ya que fue grabado como parte de la serie de televisión “Hard Knocks”. Después fue contratado por los Chicago Bears, pero no superó el corte antes de la temporada.\nLos Panthers lo incorporaron a su equipo de prácticas en octubre pasado, pero le dieron las gracias a principios de diciembre.


Ni los grupos del Parlamento ni las asociaciones de damnificados por el terrorismo aprueban la unidad didáctica «Herenegun!», destinada a romper el silencio sobre la historia de ETA en las ...\n...comparte el pueblo. Como la lengua. Sí… Y eso que se dice de que compartir una lengua es compartir una mirada del mundo es falso en diversos sentidos. No es así desde los ...\n...llega después de que el pasado verano todos los grupos con representación en el Parlamento de Galicia sellasen un acuerdo para instar al Estado a emprender las acciones judiciales ...\nLos portavoces parlamentarios del PP, PSdeG y BNG plantearán al PP un nuevo «programa» con el que enmendar su plantón a la comisión de investigación sobre los «recortes» en el Sergas. La izquierda ...\n...beneplácito de tres de los sindicatos del ramo, UGT, CC.OO. (estos dos, los minoritarios) y UPM. Todos los de izquierdas. Y los mismos que convocaron un referéndum que rechazó el 85% de ...


Navidad gastronómica - Ohla boutique hotels - Barcelona - España\nXerta Restaurant se estrena en la Navidad y lo hace por la puerta grande. Abierto el pasado mes de mayo, coincidiendo con la apertura del nuevo hotel boutique de cinco estrellas Ohla Eixample donde se encuentra ubicado, Xerta Restaurant ha sido muy bien valorado por la crítica gastronómica, además de los propios clientes del hotel.\nDirigido por el chef Fran López, galardonado con una estrella Michelin, Xerta Restaurant es único por ser el primero en traer los mejores productos de las Tierras del Ebro en Barcelona, tales como las angulas, anguilas o el arroz y, permitir así, descubrir los innumerables sabores y técnicas culinarias que esta zona aporta al mundo de la gastronomía.\nAsí pues, ésta será la primera Navidad de Xerta Restaurant y del hotel Ohla Eixample. Un establecimiento moderno y urbano con acabados industriales que se define por el cuidado de sus detalles y el valor por los materiales nobles, combinando máxima funcionalidad, nuevas tecnologías y creatividad arquitectónica. De este hotel destacan sus tres salas de celebraciones, que ya están a disposición de las familias y empresas que busquen un lugar especial donde reunirse en estas fechas tan especiales.\nAsimismo, hemos diseñado unos menús navideños, tanto para grupos, individuales o incluso para la mágica nochevieja, con la que terminaremos el año con el cotillón y la música en directo de nuestro DJ. Para conocer más al detalle nuestra oferta, pueden visitar nuestra web o directamente enviar su solicitud a gruposyeventos@ohlaeixample.com, donde le proporcionarán toda la información que requieran. ¡Os esperamos!


Venezolano mata a siete personas tras perder apuesta de elecciones presidenciales | AméricaEconomía - El sitio de los negocios globales de América Latina\nVenezolano mata a siete personas tras perder apuesta de elecciones presidenciales\nEl comerciante Abigal Villasmil había apostado con dos conocidos que el nuevo presidente sería Henrique Capriles. Tras conocer los resultados, los asesinó para no pagar. En su huida, atropelló a otras nueve personas, de las cuales 5 resultaron muertas. Mié, 10/10/2012 - 10:50\nLa muerte de siete personas en el estado de Zulia en Venezuela quedó sentenciada el pasado domingo, luego de que públicamente se anunciara el triunfo de Hugo Chávez en los comicios para la presidencia. Días antes, el comerciante Abigal Villasmil, conocido como "Segundito", había apostado con dos conocidos que el nuevo presidente sería Henrique Capriles.\tNavegador Semántico\nHenrique Capriles\t1\nPor eso, de acuerdo a la información de la Policía de la localidad de San Francisco, en el estado Zulia, luego de conocer los resultados, Villasmil habría disparado a los dos hombres para no pagarles la apuesta.\tLas víctimas fueron identificadas como Nelson Oviedo de 21 años y Alexander Ánez de 23, quienes recibieron los disparos en una vivienda mientras veían televisión. Pero no fueron los únicos: en su fuga, a bordo de una camioneta Silverado plateada, Villasmil arrolló a un grupo que celebraba el triunfo de Chávez matando a cinco personas más y dejando a cuatro heridas.\tAunque la Policía ya encontró el vehículo, el paradero de Villasmil y de su acompañante, Víctor Chirinos, de 24 años es desconocido. Tampoco se sabe cuánto era el monto de la apuesta que terminó con la vida se siete personas.\tautor\n08:13 Santos exalta el libre comercio antes de asumir presidencia de Alianza Pacífico


La gota es una forma común y compleja de artritis que puede afectar a cualquier persona. Se caracteriza por ataques repentinos y graves de dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en una o más articulaciones, a menudo en el dedo gordo del pie.\nLos signos y síntomas de la gota casi siempre ocurren de forma repentina, a menudo, a la noche. Estas opciones incluyen:\nDolor articular intenso. La gota suele afectar el dedo gordo del pie, pero puede producirse en cualquier articulación. Otras articulaciones comúnmente afectadas incluyen los tobillos, las rodillas, los codos, las muñecas y los dedos. Es probable que el dolor sea más grave dentro de las primeras cuatro a 12 horas después de que inicia.\nMolestia persistente. Después de que el dolor más intenso desaparece, es posible que un poco de molestia articular quede, la cual puede durar algunos días o semanas. Es probable que los ataques posteriores duren más tiempo y afecten más articulaciones.\nAmplitud de movimiento limitada. A medida que avanza la gota, es posible que no puedas mover las articulaciones con normalidad.\nLlama a tu médico si tienes dolor intenso y repentino en una articulación. Dejar la gota sin tratar puede hacer que empeore el dolor y el daño de la articulación. Busca atención médica de inmediato si tienes fiebre y si una articulación está caliente e inflamada, ya que puede ser un signo de infección.\nLa gota ocurre cuando se acumulan cristales de urato en una articulación, lo que causa inflamación y dolor intenso en un ataque de gota. Los cristales de urato pueden formarse si tienes niveles altos de ácido úrico en la sangre. El cuerpo produce ácido úrico cuando descompone purinas, que son sustancias que están presentes en el cuerpo naturalmente.\nLas purinas también se encuentran en ciertas comidas, incluidas la carne roja y las vísceras, como el hígado. Los pescados y mariscos ricos en purinas incluyen anchoas, sardinas, mejillones, vieiras, truchas y atún. Las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza, y las bebidas endulzadas con azúcar de fruta (fructosa) promueven niveles más altos de ácido úrico.\nNormalmente, el ácido úrico se disuelve en la sangre y pasa por los riñones a la orina. A veces el cuerpo produce demasiado ácido úrico o los riñones excretan muy poco. Cuando esto sucede, el ácido úrico se acumula y forma cristales de urato con forma de aguja puntiaguda en una articulación o el tejido que la rodea, y esto causa dolor, inflamación e hinchazón.\nEres más propenso a padecer gota si tienes niveles elevados de ácido úrico en el organismo. Los factores que aumentan el nivel de ácido úrico en el cuerpo son los siguientes:\nAlimentación. Una alimentación compuesta principalmente de carne roja y mariscos; y bebidas endulzadas con azúcar de fruta (fructosa) eleva los niveles de ácido úrico, lo cual aumenta tu riesgo de desarrollar gota. El consumo de alcohol, en especial de cerveza, también incrementa el riesgo de que padezcas gota.\nPeso. Si tienes sobrepeso, el organismo produce más ácido úrico, por lo que los riñones tienen mayor dificultad para eliminarlo.\nAfecciones médicas. Algunas enfermedades y afecciones pueden aumentar el riesgo que padezcas gota. Estas incluyen la presión arterial alta sin tratar y las afecciones crónicas, como la diabetes, obesidad. síndrome metabólico, y las enfermedades renales y cardíacas.\nCiertos medicamentos. La aspirina en dosis bajas y algunos medicamentos utilizados para controlar la hipertensión, incluidos los diuréticos tiazídicos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los betabloqueadores, también pueden aumentar los niveles de ácido úrico. También, tiene el mismo efecto el uso de medicamentos contra el rechazo que se les recetan a las personas que tuvieron un trasplante de órganos.\nEdad y sexo. La gota se produce con mayor frecuencia en los hombres principalmente porque las mujeres suelen tener niveles más bajos de ácido úrico. Sin embargo, después de la menopausia, los niveles de ácido úrico de las mujeres se asemejan a los de los hombres. Los hombres también son más propensos a desarrollar gota a una edad más temprana, por lo general, entre los 30 y los 50 años, mientras que las mujeres suelen manifestar signos y síntomas después de la menopausia.\nCirugías o traumatismos recientes. A veces, haber tenido una cirugía o un traumatismo recientes puede desencadenar un ataque de gota. En algunas personas, recibir una vacuna puede desencadenar un brote de gota.\nLas personas que padecen gota pueden desarrollar afecciones más graves, como las siguientes:\nGota recurrente. Es probable que algunas personas nunca vuelvan a experimentar signos y síntomas de gota. Otras personas pueden experimentar gota varias veces al año. Los medicamentos pueden ayudar a prevenir los ataques de gota en las personas que tienen gota recurrente. Si no se trata, la gota puede erosionar y destruir una articulación.\nGota avanzada. La gota no tratada puede causar la formación de depósitos de cristales de uratos debajo de la piel en nódulos llamados tofos. Los tofos pueden desarrollarse en varias áreas, como los dedos, manos, pies, codos o tendones de Aquiles que se encuentran en la parte posterior de los tobillos. Por lo general, los tofos no son dolorosos, pero pueden inflamarse y tornarse sensibles durante los ataques de gota.\nCálculos renales. Los cristales de uratos pueden acumularse en las vías urinarias de las personas que padecen gota y causar cálculos renales. Los medicamentos pueden ayudar a reducir el riesgo de tener cálculos renales.


Durante su visita a Cuba Barack Obama insistió en que Estados Unidos no quiere imponer su modelo político y señaló que las personas debían poder expresarse libremente y poder elegir a sus gobiernos en elecciones libres.\nLA HABANA.- En 34 minutos y en sus últimas declaraciones públicas en Cuba, el presidente Barack Obama llamó ayer a los cubanos a olvidarse del pasado y a reconciliarse con “su exilio”, y al gobierno de Raúl Castro a terminar con las “detenciones arbitrarias, respetar la libertad de expresión y realizar elecciones libres”.\nDesde el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, y ante la presencia de Raúl, Obama comenzó su discurso condenando los ataques terroristas en Bélgica. “Debemos estar juntos, independientemente de la nacionalidad, la raza o la fe, en la lucha contra el terrorismo. Podemos y vamos a derrotar a quienes amenazan la protección y seguridad de las personas de todo el mundo” dijo el mandatario.\nAnte mil 500 personas, escogidas por los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, expresó que había venido a la isla “para dejar atrás los últimos vestigios de la Guerra Fría en las Américas”. “No tenemos que tener miedo a los cambios”, enfatizó, antes de exhortar a los jóvenes a desempeñar un papel clave en el futuro de la isla, a abrirse a la economía global y a no vivir en el pasado.\n'Casa llena' en juego histórico entre Cuba-Tampa Bay\nEn sus palabras, transmitidas en vivo por la televisión estatal, reiteró sus reclamos de que el Congreso estadounidense levante el embargo, pero consideró que aunque ese paso se dé, “mañana los cubanos no van a alcanzar su potencial sin hacer cambios aquí”.\nInsisitió en que Estados Unidos no quiere imponer su modelo político a Cuba y señaló que las personas debían poder expresarse libremente, poder elegir a sus gobiernos en elecciones libres y no temer por detenciones arbitrarias.\nIntercalando frases en español, Obama admitió que existen diferencias entre los dos gobiernos y sistemas políticos, pero reiteró su confianza en que, a pesar de ello, se puede construir juntos un futuro.\nDel teatro, el visitante se dirigió a la embajada de Estados Unidos para reunirse con un grupo de 13 opositores, a quienes agradeció haber asistido al encuentro pues, dijo, “a menudo se requiere mucha valentía para hacer activismo en Cuba”.\nAl intercambio, que se extendió durante alrededor de hora y media, asistieron, entre otros, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, una de las voces más críticas en Cuba al acercamiento entre La Habana y Washington; Elizardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, y Guillermo Fariñas, de la Unión Antitotalitaria cubana, quienes poco después de la reunión regresaron a sus casas o se disponían a viajar a sus provincias.\nEn la última actividad de su visita de tres días, el presidente de Estados Unidos asistió al inicio del partido de béisbol, en el muy renovado Estadio Latinoamericano, entre un equipo nacional de Cuba y el Tampa Bay Rays, de las Grandes Ligas, encuentro en el que estuvo acompañado por Raúl Castro. El Aire Force One, trasladando al mandatario estadounidense y a su comitiva, abandonó suelo cubano a las 4:19 de la tarde, hora local, con dirección a Argentina.


Esto es lo que podría llegar con iOS 14\nSe filtró información de las herramientas que podría incluir el nuevo sistema operativo\nApple suele realizar su evento para desarrolladores en junio. Imagen Pixabay\nTechbit 11/03/2020 15:33 Ariadna Cruz Actualizada 15:33\nEn junio Apple podría presentar su nuevo sistema operativo iOS 14 y, con él, una serie de innovaciones que seguro harán felices a sus usuarios. Sin embargo, habrá que esperar para ver si todos los rumores que rodean este lanzamiento resultan ciertos.\nDe acuerdo con información dada a conocer por 9To5Mac, que publica noticias y rumores relacionadas con Apple estas podrían ser las herramientas que llegarán con iOS 14:\nFitness. Una aplicación de ejercicios para iOS, WatchOS y Apple TV que permitiría a los usuarios descargar videoclips con instrucción para ejercitarse, desde estiramientos y entrenamiento de fuerza hasta ciclismo, remo, danza y yoga.\nLee también: Qué hacer si tu celular tiene problemas con la red\nFondos de pantalla. En iOS 14 podrían haber nuevas opciones para manejar la pantalla, incluso podría permitir que terceros diseñen sus propios fondos para que los usuarios los descarguen.\nAsimismo la compañía podría estar trabajando en una nueva opción de pantalla de inicio que permitirá a los usuarios ver sus aplicaciones en un formato de lista. En el panel podrán ver las aplicaciones que tienen notificaciones y sugerencias inteligentes, por ejemplo abrir la aplicación Música cuando se detecte una visita al gimnasio.\nEscaneo de realidad aumentada. Con esta herramienta los usuarios podrán enfocar con la cámara algún objeto o lugar para obtener información útil. De acuerdo con los rumores, Apple está probando la función en Starbucks en donde, de una manera simple, los clientes podrán conocer información de productos y precios.\nLee también: ¿Cómo resetear tu Mac?\nEn un inicio serán necesarios códigos QR, en un futuro el dispositivo podría detectar el espacio en donde se encuentra y desplegar datos de manera casi automática.\nAccesibilidad. También se habla del desarrollo de una aplicación que permitirá a personas con discapacidad auditiva saber cuando está sonando una alarma o timbrea través de una alerta en su dispositivo inteligente.\nTambién en hardware\nAdemás de las funciones mencionadas, los rumores indican que Apple también podría presentar algunos productos, más allá de agregar modelos a su línea de iPhone, iPad o Mac.\nAirTags. Se trata de unas pequeñas etiquetas de seguimiento que pueden pegarse en tu cartera, tus llaves u otros elementos importantes para localizarlos a través de la aplicación iOS Find My.\nLee también: El iPhone SE “barato” y iPhone 12 podrían retrasarse por coronavirus\nHomeKit es un sistema que variará la intensidad y temperatura de color de las luces durante todo el día para que coincida con la luz solar.\nHay que recordar que todo esto por ahora son solo especulaciones por lo que podríamos nunca verlas concretadas, hay que esperar.


Bota Flex 1122 en burdeos | Calzaro\nBota de cordones de piel de mujer y chica en color burdeos de la marca Flex . Material de piel de gran calidad y resistencia.Partes laterales y centro de pala, en piel grabada tipo cocos, animal print. Botas de cordones, con seis ojales, muy flexibles subidos de empeine y además con cremallera lateral externa, que te facilita su puesta, para sujetar las ganas locas que tienes de salir y patear la calle.¡¡Qué ganas de pisar asfalto!! Sobre todo con su super cómoda plantilla "memory foam "\nBotas de cordones de piel de mujer y chica en color burdeos de la marca Flex. Bota de cordones con seis ojales, muy flexibles , además con cremallera lateral que te permite la comodidad de usarla en lugar de los cordones, y subidos de copete, para darle mayor seguridad al pie, tienes mucha vida que patear. Excelente conjunto con la combinación de piel lisa y partes laterales de aspecto de cocos grandes, tipo animal print en laterales y pala central.


Piden esclarecer asesinato de sindicalista | Noticias de El Salvador - La Prensa Gráfica\nPiden esclarecer asesinato de sindicalista\nFue asesinado en 2010, a la fecha no hay detenidos.\nTres años después del homicidio del líder sindical de la Alcaldía de Santa Ana, Abel Vega, ocurrido en la mañana del 15 de enero de 2010, el caso sigue impune y a la fecha no se ha registrado ninguna detención y no hay, mucho menos, nadie procesado judicialmente por la muerte de Vega, pese a que el caso fue muy conocido cuando ocurrió.\nCuando se cumplió el tercer aniversario de su muerte, los miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Ana (SITRAMSA) lo recordaron con una serie de actividades que se realizaron en la sede del departamento de aseo, sobre la 9.ª calle oriente, a unos cuantos metros de donde fue asesinado, en las esquina suroriente del parque Anita Alvarado.\nPero al mismo tiempo volvieron a pedir a las autoridades salvadoreñas el esclarecimiento del caso, para que no quede en la impunidad, tal como ha sucedido con muchas de las muertes violentas que ocurren en el país.\nEl secretario general de SITRAMSA, José Paiz, manifestó que esperan que el nuevo fiscal retome el caso para que sea resuelto y los responsables de la muerte del líder sindical paguen por el delito.\n“Pedimos que el caso se esclarezca y se haga justicia”.


Mi bebe de un año no quiere comer nada - Como reducir los senos remedios caseros\nElegir algunos alimentos y comer nada más que esos. No estar Ofrezca a su hijo una cucharada de cada alimento por cada año de edad. ¿Debería preocuparme si mi hijo no come mucho durante varios días seguidos? Qué pueden hacer los padres cuando el niño no quiere comer. piensan que si con un año su bebé come tanto, con dos comerá el doble. Sirve a tu hijo la cantidad de comida que necesita en función de su edad en el plato más grande. bebe de un año y cuatro meses no come casi nada y a la hora de la comida la ve.\nMi hijo de 18 meses come poquísimo. Cada niño necesita una cantidad distinta. Y es muy arriesgado fijar una cifra porque comer más de lo necesario es casi tan. Acidez estomacal y reflujo en el embarazo 3 tipos de empresas de nutrición personalizadas que no son. Sopa de tomate para adelgazar. Doruk Tauqi. Download WordPress Themes. No es una solución para todas las enfermedades, pero es un complemento alimenticio perfecto dentro de una dieta bien equilibrada. Grupo 6: 5, 6, 7, 9 y Flag for inappropriate content.\nPero deberías saber que hay todo un mundo healthy tras las escamas de este sabroso pececillo. Una dieta saludable aconseja un aporte adecuado de todos los nutrientes, para ello es necesario comer canes magras, pescado azul y blanco, yogures, legumbres, cereales integrales y otras frutas y verduras.\nBloque que muestra la firma del editor. Hola, ahora mido 1. Olivio Manzaneda dice:. Só poderemos responder diretamente se deixar o seu email. La premisa es sencilla: "Te colocas este parche y activa tu metabolismo de manera local, en el sitio, more info la quema de grasas". Y los líquidos vuelven a mi bebe de un año no quiere comer nada en apenas unos días.\nProteína vegetal texturizada: cómo se hace y se usa.\nPor ejemplo, si tiene tres años, sirva tres cucharadas de cada comida.\nQué pueden hacer los padres cuando el niño no quiere comer. piensan que si con un año su bebé come tanto, con dos comerá el doble. Sirve a tu hijo la cantidad de comida que necesita en función de su edad en el plato más grande. bebe de un año y cuatro meses no come casi nada y a la hora de la comida la ve.\nAntonio ha comentado el 8 de julio de Precauciones con el abedul. Por la presencia de la vitamina A, el tomate tiene un efecto protector en la vista.\nDeje que elija alimentos en la tienda de comestibles. Luego, encuentre una forma en que pueda ayudarlo a usted a preparar la comida o poner la mesa.\nHaga las cosas divertidas. Corte los alimentos en formas con moldes para galletas. Exhiba la comida de manera creativa en el plato de su hijo.\nTop 7 Keto Jelly Brands & Low Carb Jams [2019 Low carb peanut.\nThe Body Shape Solution to Weight Loss and Wellness: The Apples.\nLa mayoría de los niños a esta edad no quieren probar nuevos alimentos. Es una conducta totalmente normal, y tan extendida, que los médicos la llaman 'neofobia': odio a lo nuevo.\nTarde o temprano, los hijos van comiendo aquello que ven comer a sus padres y a los amigos. Unos lo hacen antes y otros después. Nadie nace enseñado y las primeras veces que un niño come solo, lo normal es que lo ponga todo perdido.\nNo es preocupante, basta con dejarle que se ponga perdido y coma a gusto. El éxito significa que el niño debe probar una variada cantidad de alimentos saludables para ir acostumbrando su paladar a distintos sabores.\nMi producción obviamente disminuyó progresivamente, hasta que ya tocó destetarla. Conéctate o Regístrate para publicar un mensaje.\nMensajes recientes en Niños y niñas de 1 a 3 años. Haz una pregunta o comparte tu experiencia Crea un mensaje.\nDolor en la parte interna del brazo\nLas causas de la anorexia inapetencia en el niño que predominan en la edad preescolar son la funcional o la psicógena. En la etapa preescolar es frecuente que el niño se alimente inadvertidamente o por capricho, fuera de las comidas regulares, con leche, dulces, golosinas, mi bebe de un año no quiere comer nada gaseosas y azucaradas y otros alimentos, por lo que al sentarse a la mesa se encuentra saciado.\nÉstos suele obtenerlos a hurtadillas y, con frecuencia, de la madre que se los da para acallar la ansiedad por el estado nutritivo de su hijo. A veces el niño no quiere comer porque la madre le obliga a tomar alimentos que no le gustan o cantidades superiores a sus necesidades.\ncuantas pastillas del dia despues se puede tomar en un año. Conéctate aquí Regístrate.\nFotos: años Higiene Juegos y juguetes Nutrición Alimentación saludable para niños años Bebidas Niños difíciles para comer. Grupos de la comunidad Clubs de nacimiento Disciplina y comportamiento Lactancia y destete Niños de 1 a 3 años: todos los grupos.\nSignos y sintomas de faringoamigdalitis aguda\nAl punto que hoy probamos una y otra receta en el desayuno, el almuerzo, la cena y nada! Algunas veces recibe unas cuantas cucharaditas de. wiseinno.tech › › Nutrición › Problemas al alimentarlo. ¿Cómo sé si mi hijo está comiendo lo suficiente si no crece? ¿Por qué mi hijo es. Beneficios para la salud de las dietas basadas en plantas: informes científicos sobre veganos..\nPara que se usa el clarithromycin 500 mg If you watched my lives, then you know it took me a couple of rounds to get this done....\nBeneficios de tomar una copa de vino todas las noches Nuestro organismo tiene adipocitos células de la grasa de color blanco, beige y marrón. Pastillas Para Todo....\n8 semanas de embarazo imágenes Esencialmente, este tipo de planes pueden tener el potencial para ayudar a combatir la diabetes....\nRecuento de eritrocitos en camara de neubauer pdf Nutriologa Auriculoterapia Reducción de peso Salud Belleza Auriculoterapia en Chihuahua Balines para bajar de....\nFrutas con vitaminas b12 Las razones son muchas....\nDefinicion de nutricion parenteral oms\ncomo se cultiva una planta de menta\nQue hacer cuando un perro tiene ataque de epilepsia\nPasta de dientes para quitar manchas en la piel\nNada un año quiere bebe de comer mi no Resultados preliminares de 1 año de Virta: inversión continua de la diabetes.


Edición del jueves, 21 diciembre 1961, página 27 - Hemeroteca - Lavanguardia.es\nEdición del jueves, 21 diciembre 1961, página 27\n¡UEVZü Zí Di. DICIEMBRE DE 1961 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Página 27 de nuestra eiiidad Barcelona, encrucijada cultural Han venido a coincidir en nues- tro ciudad dos importantes aconta- cimientos, que corroboran de nuevo la posición cada vez más favorecí* da que ocupa en las grandes rutas de la cultura mundial y las exten- sas posibilidades de incrementarla que ofrece el mero aprovechar el buen viento que da en nuestras ve- las. Por una parte, se clausuraron ayer por la tarde ¡as ¡ornadas Fran- co-Españolas de Derecho Compara- do, en cuyas reuniones se han abra- zado lo ameno, cordial y afectuoso con lo constructivo y lo innovador, de suerte que les dará trabajo a los participantes dictaminar si en Bar- celona han gozado de más momen- tos placenteros que enseñanzas úti- les o al revés. Primerísimas figuras del toro francés y español han coin- cidido en ellas ventilando temas actualísimos del Derecho, y sus con- clusiones se Inscribirán desde luego en el curso futuro de la doctrina jurídica. Otra corriente íausta —la qae llega de ultramar a nuestras pla- yas— nos ha traído un ilustre grupo de personalidades de la cultura, la economía y la gobernación de la América española, que efectúan un curso sobre planificación educativa auspiciado por la U.N.E.S.C.O. Esta simultaneidad del viento de Europa y del viento del Nuevo Mundo en nuestro recogido valle barcelonés, da que pensar sobre la idoneidad de Barcelona para recoger los dos grandes veneros del fluir espiritual del mundo. Obsequios a los urbanos Hemos llegado ya a aquellos días ielices en que la presencia de unos obsequios navideño, cabe los pues- tos de servicio de los urbanos que regulan el tránsito, pone una nota alegre y tierna en la vía pública, habitualmente tan vacía de afectos y gracias. No sólo alegran estas gentilezas a quien las da y a quien las recibe, sino a los ojos de quien- quiera que transite y sepa ver en ellas una m aniíesiación cariñosa que es siempre grato registrar, má- xime cuando se dirige a servidores de ¡a ciudad tan sufridos como los urbanos de las encrucijadas, con- vertido cada uno de ellos en perso- naje característico y popular de ellas. Recordemos, sino, el merecido movimiento de simpatía que se des- pertó a raíz del accidente padecido por el urbano qu ¿ prestaba servicio en el cruce de la rambla de Cata- luña y la avenida de fosé Antonio, y cómo otros muchos compañeros suyos, en diversas ocasiones, han sido objeto de homenajes popula- res. Tal es ¡a tónica justa y cabal en que deben moverse los tratos entre ¡os ciudadanos y ¡os funcio- narios que les tutelan, y nada sería más hermoso que verla perpetuada sin tregua. GRANDES RESAJAS EL MEJOR REGALO MBA US PRÓXIMAS FIESTAS UN CORTE DE TRAJE Y ABRIGO PARA CABALLERO, SEÑORA¥ NIÑO PELA Y O, 62 (Plaza Cataluña) Cafeteras italianas Recambios; gomas,mangos, embudos, etc. PUNEUSDuque de la Victoria, 13 El L aniversario de la muerte de Juan Maragall Anoche se celebró una misa solemne en la parroquia de San Ildefonso El Ayuntamiento depositó una corona de flores sobre la tumba del gran poeta catalán Cumplióse en el día de ayer, 20 de diciembre, el quincuagésimo aniversario del fallecimiento de Juan Maragall. En memoria del que fue gran poeta y escritor, asi como eximio periodis- ta, se celebró, a las ocho y media de la noche, en la iglesia parroquial de San Ildefonso, una misa solemne que registró nutridísimo concursó de fieles. Ofició el párroco Rvdo. doctor don Narciso Seguer, asistido por el coadju- tor Rvdo. don Ricardo Masclans y el beneficiado Rvdo. don Ignacio Cases, actuando de maestro de ceremonias el Rvdo. don José M.a Aragonés, párroco de Torrelavid, La coral «Anties Escolans de Montserrats interpretó, alternando con el pueblo, la misa «In Dominicis Adventus». Asistieron al piadoso acto los hijos, hijos políticos, nietos y otros deudos de Maragall, acompañándoles el concejal delegado del distrito III, don Federico Amat Arnau, que ostentaba la representación del alcalde de la ciudad. También se hallaban presentes el concejal don Marcelino Moreta; ex te- niente de alcalde, don Marcelino Coll; don Ramón Rueabado, vizconde de Güell, don Octavio Saltor, don Royston St Noble, don Daniel Ripoll, don Mariano Pé- rez Terol, maestro Luis M.» Millet, don Francisco de B. Liado, don Leandro Amigó, don Tomás Garcés, don Enrique del Castillo, don Juan Cortés, don Javier Montsalvatge, don Juan Teixidor, don Ernesto Tell y señor Aymá, entre otras personalidades y representaciones de entidades culturales y del perio- dismo barcelonés. Al término de la misa fue distribuida la Sagrada Comunión a los fieles y, finalmente, fue entonado un responso. En el cementerio de San Gervasio De acuerdo con lo dispuesto por el alcalde señor Porcioles, una comisión municipal depositó una corona de flores sobre la lumba del poeta, en el cementerio de San Gervasio, en nombre de la ciudad de Barcelona y del Ayun- tamiento. Los actos de hoy en la parroquia de la Sagrada Familia Este mediodía, a las 12'30. en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia se cantará una solemne misa con un momento especial ie difuntos «por tu sier- vo Juan Maragall». La «Schola cantorum» será la de los antiguos escolares del Monasterio de Montserrat. Inmediatamente después, ante la Fachada del Nacimiento las autoridades barcelonesas y la familia del poeta, inaugurarán la Oda recién esculpida, cuya ofrenda hará don Octavio Saltor. La Junta del Templo, ha editado un número espesial de su revista y un ibrito con el «opus» maragalliano referido al Templo que será distribuido entre los asistentes al fervoroso acto de homenaje que la ciudad entera dedicarán a su poeta. Antonio San y Sebastián Pons El grupo excursionista de La España Industrial llevará este año un belén me- tido en un tronco hasta «Les Agudes», en el Montseny. Antonio Sau Gry y Se- bastián Pons Climent, dos de los que transportarán el belén hasta el punto indicado, a 1.706 metros, durante cuatro años hicieron este mismo recorrido y fueron organizadores de esta excursión anual. —¿Cuántos kilómetros hay hasta allí? —Desde la salida de Barcelona, seten- ta y dos kilómetros a Santa Fe, al pie de la montaña. —¿Cuántos arrimarán el hombro? —Veintisiete, en relevos de tres, que harán un camino por grupo de diez a doce kilómetros. —¿Los más pesados? —La subida desde San Celoni, y los peores desde Santa Fe a «Les Agudes», por caminos de montaña. —¿Cuánto pesa el tronco y belén in- cluido? —Quince kilogramos. —¿Cuánto tardarán desde la salida hasta el punto final? —Saldremos a las dos treinta de la madrugada del domingo, día 24, para llegar a «Les Agudes» sobre las diez de la noche. —¿Por qué no hacen el recorrido de día? —Para poder oír la «misa del gallo» en la ermita de Santa Fe, una vez colo- cado el belén, que lo anunciaremos dis- parando cohetes. —¿El belén se queda solo? —Cantaremos unos villancicos, según el frío que haga, y descenderemos. Las veces anteriores ascendimos de día, pero en esta ocasión lo hacemos de noche, con intención de superarnos. —¿Llegarán ustedes solos? —En años anteriores con nosotros al- canzaron el punto final un centenar dé personas. Suponemos que ahora serán menos, ya que la temperatura es muy dura. El domingo, a las ocho de la ma- ñana, estaban a uno bajo cero y el vien- to era de ciento treinta kilómetros. —¿A quién se le ocurrió esta idea? —Hace cinco años pensamos que no había belén para los montañeros y en una mochila metimos uno pequeñito, lo subimos hasta arriba y dejamos además un libro en una caja de metal para que firmase quien llegase hasta allí. Al mes y medio, cuando volvimos a subir para recoger el belén, nos encontramos con más de mil quinientas firmas. Esto nos animó, y año tras año cada vez sube más gente. El pasado había tres mil qui- nientas firmas. —¿Hasta cuándo estará el belén? —Hasta el primer domingo de febrero. —¿Subirán los mismos? —Más o menos. Desde luego, nosotros dos sí. —¿No temen perderse en la obscuri- dad? —Hay luna llena y si está nublado el último tramo lo haremos con linternas y una vez fuera del bosque con antor- chas. Y cuando esté colocado el belén tiraremos cohetes. —¿Cuánto coñac llevan? —Nada. Es peligroso y contraprodu- cente. Iremos bien abrigados. —¿Y si el tiempo lo impide? —El año pasado, a pesar de que había un metro de nieve, cumplimos nuestro objetivo a la hora prevista. —No se olviden de los cohetes... DEL ARCO HA BROTADO UN NARANJAL EN LA RONDA DE LA UNIVERSIDAD Las Asociaciones de Vecinos —a las que estamos debiendo una pasmosa iluminación del centro de la ciudad— nos darán sin duda otras muchas sorpresas en lo por venir. Aquí están, por ejemplo, los vecinos de la ronda de la Universidad, que han tomado la estupenda medida de suplir la aridez y frialdad de su calle poniendo en las aceras treinta j eos hermosas macetas de cerámica, en cada una de tas cuales resplandece nn naranjo opulento. La idea es de tanto ingenio como fecundidad estética. Estética, decimos, porque las naranjas no serán comestibles, lo cual ahorra codicias, y quitando la ocasión, se quita el delito. He aquí una encomiable iniciativa que suscita- rá sin duda emulación en otras calles de la ciudad y que de ser imitada y multiplicada, ayudará a embellecer Barcelona, testimoniando al propio tiem- po una emotiva colaboración de los ciudadanos en el empeño (Fotos Pérez de Rozas) ¿Sabe lo que está pasando en eS mundo? Entérese de las últimas noticias adquiriendo el transistor de dos ondas yalcance transoceánico MEBCÜKY VIKER. Oiga tas mejores orquestas conciertos y demás manifestaciones internacio-nales, sin pasaporte, con el sensacional transistor MEECUEY VIBER, TAN SOLO POR al mes 113 ptas AL MES durante 24 meses (2 años) v 24 meses de garan-tía, sin letras n» recibos que le molesten en su domicilio. ¡ESTA sí aue es una noticia de largo alcance » ÚNICA HASTA LA FECHA! Solamente en los dos únicos establecimientos sin más sucursales: LAMPARAN RAMBLAS Canuda a. pral (esquina Ramblas) LAMPARAS 4BJSIX0 Final Avda Puerta del 4ii*ei, i, 'I plantas, GRIFE & ESCODA, S. L Selección y distinción en artículos para regalo BARCELONA; MADRID; Fernando, 36 — Paseo de Gracia, 13 Avda. Generalísimo Franco, 484 Alcalá, 30 — Los Madrazo, 1


Diarios de una Bultaco: Sábado en Venecia\nIl Frari, Ca’Pesaro, Murano y alguna cosa más\nAtardecer en la Piazza. Vista desde el vaporetto\nSalimos pronto hacia el Sestiere de San Polo. Vamos a ver la iglesia de Il Frari (Santa María Gloriosa dei Frari). Construida por los franciscanos, es uno de los templos más grandes de Venecia. El exterior, de ladrillo y desprovisto de decoración no anuncia el magnifico interior y las obras de arte que atesora. Es uno de los sitios que nos dejará mejor recuerdo, en un recorrido pausado –hay mucho que ver- y que se inicia con los monumentos funerarios que hay en los laterales. Aquí están enterrados Tiziano, Canova (sólo su corazón en la urna que lleva la figura que entra en la tumba), Monteverdi, y varios Dux.\nMonumentos funerarios impresionantes como el del Dux Giovanni Pesaro, sustentado por unos negros gigantescos. o los situados en los laterales del altar mayor de los Dux Foscari y Nicolo Tron. El altar, presidido por una gran obra de arte: la Asunción de Tiziano.\nA la izquierda del mismo, en la capilla Ambrosio una modesta losa de piedra nos recuerda que allí está Claudio Monteverdi, uno de los más grandes compositores italianos de todos los tiempos. Nacido en Cremona, vivió en Venecia los últimos 39 años de su vida, llenos de fuerza creativa.\nIl Frari reúne otras obras maestras como la talla en madera de San Juan Bautista de Donatello, el retablo de los Pésaro de Bellini y alguna pintura más de Tiziano. Es una de las iglesias comprendidas en la Chorus Pass. Como en el resto, no se permite fotografiar en el interior.\nUn corto paseo nos lleva hasta Ca’Pesaro. Gigantesco palacio que alberga la colección de arte moderno. Vemos obras de Sorolla, Kandisky, Miró, Anglada, Zuloaga o Matisse. Las salas son gigantescas y se conserva la decoración original de algunos techos.\nEn el mismo edificio se expone una colección de arte oriental, una magnífica colección japonesa. Vemos diversos objetos y multitud de armas. Imposible recordar los cientos de lanzas, katanas y demás artilugios mortíferos que allí se exponen. No nos detenemos mucho porque queremos ir hasta Murano.\nEn Santa Stae visitamos la iglesia, hay algunas pinturas destacadas (Tiépolo) y, en su entrada, cogemos el vaporetto hasta S. Zacarias, parada siguiente a S. Marcos. Ya notamos el efecto del fin de semana, hay más gente que los días de diario, sobre todo turistas. Subimos a la línea 41, que hace un recorrido circular alrededor de Venecia y nos llevara hasta la isla de Murano. El trayecto pasa por El Lido, y el resto, hasta llegar a la isla de S. Michele no es muy interesante. Bordeando la isla cementerio, hay una buena vista y tiene parada en ella; Murano ya está muy cerca.\nBajamos en la parada del Museo, lo visitamos, pero para nosotros no tenía mucho interés, fue una visita rápida y como vemos que en la zona apenas hay nada más interesante –principalmente hay tiendas para turistas- regresamos hasta el centro de la isla.\nEncontramos un bonito canal, casas interesantes y muchas industrias de fabricación de vidrio. Comercios grandes y pequeños dedicados a ese negocio. Ya en la zona del museo intentamos buscar algún taller donde ver como trabajan el vidrio, aquí hacemos lo mismo y llegamos a uno donde vemos como elaboran unas copas, hasta que nos “espantan”, creo que hay que pasar por caja. Es sábado al mediodía y los talleres ya están cerrados.\nDamos un largo paseo por el canal hasta llegar a la iglesia, es bonito y hace que el viaje merezca la pena. El resto no nos llamó m ucho la atención.\nLa isla es, principalmente, un gran montaje turístico que gira alrededor del negocio del vidrio.\nEl material que vemos, pues hay de todo… mucho horroroso y lo que hay con aspecto de gran calidad y diseño bonito a un precio prohibitivo.\nRegresamos al vaporetto, en busca de la misma línea 41 que nos llevará hacia Venecia siguiendo su recorrido circular.\nSentados en la parte de atrás de la embarcación, disfrutamos del recorrido, desde Murano a Venecia es más interesante. Vamos al aire, pero resguardados, es una tarde soleada y el trayecto resulta muy agradable. Venimos cansados y vamos a llegar hasta cerca del Arsenal.\nEntramos en Venecia por el puente de los 3 arcos y en Ferrovía cambiamos a la línea 1. Volvemos a encontrar sitio en el exterior –atrás- y con una copia que traíamos del mapa del Gran Canal pasamos un buen rato identificando los palacios durante el recorrido.\nLa hora del día determina el tipo de movimiento en la gran arteria de Venecia. Es una ruta que nunca nos cansaríamos de recorrer.\nPaseamos hasta el Arsenal. Gigantesca industria puesta en funcionamiento en la Edad Media. Aquí se fabricaban barcos mercantes y se surtía a la poderosa flota veneciana.\nDurante la guerra contra los turcos fueron capaces de construir 100 galeras en dos meses, con una cota de productividad –en una era preindustrial- impensable en el resto de Europa. Los trabajos formaban parte de una secuencia preestablecida –se podría decir que trabajaban en cadena-, y todo el proceso de producción se llevaba a cabo en esta instalaciones.\nEn sus buenos tiempos ocupaba más de 25 hectáreas y llegó a dar trabajo a unas 16.000 personas, seguramente era la mayor industria del mundo. Hoy es una instalación militar.\nHacemos unas fotos en la entrada, con un inolvidable ambiente italiano de fondo. En el barrio hay algún tipo de fiesta o celebración y la zona está animada, con orquesta y música italiana en directo incluida.\nRegresamos paseando por San Marcos, es sábado y hay mucha animación. En la vía XXII de Marzo hay una gran librería de la editorial Mondadori, aprovechamos para llevarnos algún libro. En esta calle están todas las tiendas de las grandes firmas de moda y joyería.\nPara acabar el día, tras un descanso y dejar los trastos en el hotel, nos vamos a cenar cerca de L’Accademia. Es una recomendación de la amable recepcionista del Palazzo Paruta.\nUn paseo cruzando el cercano Campo de Santo Stefano y el puente de L’Accademia, hacia el Sestiere de Dorsoduro en busca de la Taverna S. Trovasso. Llegamos a tiempo, pues en seguida se llenó y había gente esperando, algunos turistas y muchos venecianos. Resultó ser un buen sitio para reponer fuerzas a base de una buena comida italiana.\nEs la última noche en Venecia y nos quedan ganas para coger el vaporetto desde L’Accademia hasta Rialto. La zona está llena de bares y los habitantes locales salen por aquí de marcha. Mucha gente en la calle y música, en algunos lugares en directo. Se nota que es sábado y hay más gente en la ciudad que los días pasados. Ya no estamos solos en la noche veneciana.\nSe acaba la estancia en Venecia, nos quedamos con ganas de ver y recorrer muchos lugares –me imagino que como le sucede a todos los viajeros-.\nNos vamos sin pasear por los Sestiere de San Polo y Santa Croce, recorrer sus estrechas y solitarias calles –algo vimos el domingo antes de partir al aeropuerto-, zona autentica con comercios de barrio, casas y gentes venecianas. Un lugar para perderse.\nSin ver el interior de S. Zanipolo, Ca’Rezzonico, Gesuiti, o subir a los campaniles de Sta. María Maggiore y San Marcos. Apenas recorrimos Dorsoduro y no hubo tiempo para tomar un café por el Zattere y pasear hasta la punta de la Dogana; o para ver pasar el mundo en la Piazza escuchando la orquesta en la terraza del Quadri o el Florian.\nImposible visitar la casa de Carlo Goldoni, o el palacio de Mariano Fortuny –cerrado por restauración-. Y mucho menos hacer alguno de los interesantes recorridos que nos propone la guía secreta de Corto Maltés. Para todo esto hacen falta unos cuantos días más. Nos vamos de Venecia con un hasta pronto… El lugar y lo que ofrece merece sobradamente la pena. Hay que volver.