Ir32Refrig Esp | PDF | Ventilador mecánico | Relé\nGuardarGuardar Ir32Refrig-Esp para más tarde\n151 vistas65 páginas\nLaboratorio de Errores Experimentales\nExplique acerca de la fuerza de atracción entre dos cuerpos\nEnciclopedia FISICA 12\n064-2011 EXALMAR PCTM - EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (4).doc\nCarel srl: serie Infrared para Refrigeracin\nIR32 Manual de utilizacin\nConsideraciones generales ............................................................................................................................................................ 0 Los modelos disponibles.................................................................................................................................................................. 0 Las principales caractersticas de la serie Infrared............................................................................................................................ 1 Las indicaciones sobre el frontal y el teclado ............................................................................................................................... 3 El display a leds .............................................................................................................................................................................. 3 Las indicaciones de funcionamiento................................................................................................................................................. 3 El teclado ........................................................................................................................................................................................ 4 Operaciones necesarias para una rpida instalacin ................................................................................................................... 5 La configuracin standard................................................................................................................................................................ 5 Seleccin de los principales parmetros de trabajo........................................................................................................................... 6 Otros parmetros importantes .......................................................................................................................................................... 6 Tabla resumen de los parmetros a verificar antes de la instalacin ................................................................................................. 8 Como modificar los parmetros .................................................................................................................................................... 8 Para acceder a los parmetros de tipo "F" ........................................................................................................................................ 8 Para acceder a los parmetros de tipo "C" ........................................................................................................................................ 8 Modificacin de los parmetros ....................................................................................................................................................... 9 Memorizacin de los nuevos valores asignados a los parmetros...................................................................................................... 9 Para salir del procedimiento sin modificar los parmetros: ............................................................................................................... 9 Procedimiento de reset ................................................................................................................................................................ 10 El telecomando ............................................................................................................................................................................ 11 Descripcin del teclado. ................................................................................................................................................................ 11 Como usar el telecomando........................................................................................................................................................... 12 Acceso sin cdigo.......................................................................................................................................................................... 12 Acceso con cdigo ......................................................................................................................................................................... 13 Para quien quiere saber mas ...................................................................................................................................................... 14 Los parmetros de configuracin y Clasificacin de los parmetros por familias............................................................................. 14 / = parmetros relativos a la gestin de las Sondas de temperatura................................................................................................. 15 r = parmetros relativos a la regulacin de la Temperatura ............................................................................................................ 17 c = parmetros para la gestin del Compresor................................................................................................................................ 18 d = parmetros para la gestin del desescarche .............................................................................................................................. 21 A = parmetros para la gestin de las Alarmas............................................................................................................................... 24 F = parmetros para la gestin del Ventilador del Evaporador........................................................................................................ 28 H = otras predisposiciones............................................................................................................................................................. 30 Consejos para una instalacin optima ........................................................................................................................................ 31 Conexionado de los modelos disponibles ....................................................................................................................................... 32 Estado de funcionamiento del instrumento ................................................................................................................................ 36 Sucesin de las principales fases ................................................................................................................................................... 36 Alarmas y busqueda de averias................................................................................................................................................... 37 Funcionamientos anormales o particulares y Descripcin de las principales sealizaciones de alarma ........................................... 37 Que hacer si el telecomando no funciona ....................................................................................................................................... 38 Que hacer si el IR32S, IRDRS o IRDRSE no funcionan ................................................................................................................. 39 Que hacer si el IR32Y no funciona ................................................................................................................................................ 40 Que hacer si el IR32P, IRDRC o el IR32C no funcionan ................................................................................................................ 41 Caractersticas tcnicas............................................................................................................................................................... 42 Tabla resumida de los parmetros.............................................................................................................................................. 44 Correspondencia temperatura/resistencia para termistores NTC ..................................................................................................... 46 Los cdigos para pedir los controles y sus accesorios................................................................................................................. 48 Dimensiones................................................................................................................................................................................. 50 IR96: unidad frigorfica esttica o ventilada a temperatura normal o baja.............................................................................. 51 IR96 nuevas funciones................................................................................................................................................................... 51 Caractersticas Tcnicas ............................................................................................................................................................. 53 Conexiones ................................................................................................................................................................................... 53 Funcionamiento de las Teclas ..................................................................................................................................................... 54 Funcionamiento............................................................................................................................................................................. 55 IR96: Parmetros ........................................................................................................................................................................ 56 Modificacin de parmetros y de los nuevos valores: ..................................................................................................................... 56 Descripcin de los parmetros y funcionamientos particulares................................................................................................. 58 Memorizacin de la temperatura mxima y mnima: ...................................................................................................................... 58 Predisposicin modelo, Configuracin entradas digitales y Tipo sonda (accesible solo tras reset) ................................................... 59 Alarmas Y Sealizaciones ........................................................................................................................................................... 60 Dimensiones IR96........................................................................................................................................................................ 60\nCod. +030220154 - rel. 1.0 01/12/97\nLa Serie Infrared para refrigeracin esta constituida por reguladores electrnicos microprocesados con visualizacin a leds, especficamente estudiados para la gestin de unidades frigorficas. Hay disponibles varios modelos con el fin de permitir, en cada aplicacin, la mejor solucin al precio mas competitivo; las versiones de panel seran indicadas con el codigo IR32, mientras que las de carril DIN seran indicadas con las siglas IRDR. Para mayor comodidad se adjunta una rpida descripcin de las versiones previstas: IR32M: Es un termmetro electrnico digital con posibilidad de gestionar una o dos sondas. Es la eleccin mas apropiada cuando se desea monitorizar la temperatura. Conexionando un interruptor al termmetro es posible conmutar la visualizacin de la primera a la segunda sonda; de otro modo, modificando un parmetro interno es mostrada la media aritmtica de las dos sondas. Para mayor informacin ver la descripcin del parmetro '/4' (sonda virtual). Es la solucin ideal para la gestin de unidades refrigeradas estticas (sin ventilador en el evaporador) funcionando a temperatura normal (por encima de 0C). El IR32S asume la funcin de termmetro, visualizando la temperatura de la unidad, y de termostato electrnico, activando el compresor (o la electrovlvula en el caso de unidades centralizadas) para mantener la temperatura deseada. Ademas dispone de desescarche automtico mediante el paro forzado del compresor. La frecuencia de desescarche y la duracin del mismo son ajustables. El IR32S puede ser usado como un simple termostato. En este caso el IR32S tanto puede ser utilizado para la termoregulacin de actuadores para generar fro (compresores, ...) como para calor (resistencias,...). Es posible seleccionar el funcionamiento 'Directo' (fro) o 'Reverso' (calor) mediante parmetro (ver 'r3') o mediante entrada digital. El punto de trabajo esta comprendido entre -40 y 90 C (-40 /130 C con sonda PTC). A sido proyectado para la gestin de unidades estticas funcionando a baja temperatura (por debajo de 0C), que requieren un desescarche 'activo' mediante resistencia elctrica o inyeccin de gas caliente. El IR32Y aparte de funcionar como termmetro y termostato como el IR32S, provee la gestin de los dispositivos de desescarche. La frecuencia de desescarche y la duracin del mismo son ajustables. La finalizacin del desescarche puede darse por el aumento de la temperatura (conectando una sonda en el evaporador) o por tiempo. La seleccin entre los dos modos es posible variando un simple parmetro. Esta dedicado a la gestin de unidades ventiladas (con ventilador en el evaporador) funcionando a baja temperatura. A las caractersticas del IR32Y, el IR32P aade la gestin del ventilador del evaporador permitiendo optimizar el funcionamiento en relacin a las caractersticas de la unidad controlada. El IR32P esta exento de rels; debe ser conectado a una tarjeta de potencia a escoger entre S90RDPW200 y S90OEM4PWR. La primera tarjeta de potencia dispone de 3 rels para gestionar el compresor, ventilador y desescarche. El rel del compresor puede gestionar directamente unidades de hasta 1 HP a 220 Vac. La segunda versin dispone de 4 rels; permite tener la funcin 'Multifuncin output' para la gestin de una salida auxiliar (luz cmara, ventilador anticondensacin, etc.) o para llevar a distancia la seal de alarma. Las tarjetas de potencia pueden ser alimentadas con 24 Vac o 220 Vac. Es una novedad absoluta y representa la solucin mas completa para las unidades ventiladas a baja temperatura. Dispone de todas las funciones de la versin IR32P con la tarjeta de potencia S90OEM4PWR, y todo en el interior de un nico contenedor. Gracias al uso de la mas avanzada tecnologa productiva a sido posible integrar los 4 rels de 2000 VA en el interior de un contenedor 32x74 sin comprometer las prestaciones o la fiabilidad del producto.\nIR32S: IRDRSE IRDRS0\nLas principales caractersticas de la serie Infrared\nEl standard para todos los modelos, excepto el IR32P, esta representado por la alimentacin WIDE RANGE que permite conectar una tensin, alterna o continua, de 12 a 24 Volt. Para el modelo 'S' esta disponible tambin la alimentacin UNIVERSAL que extiende el campo de variacin de la alimentacin de 24 a 240 Volt. En ambos casos el instrumento se adapta automticamente a la tensin suministrada, obviamente dentro del rango previsto. En el caso de alimentacin UNIVERSAL, en particular, no es necesario ningn transformador externo para pasar de la alimentacin 24 V ac a la de 220 Vac. Un rango de funcionamiento amplio, a parte de simplificar el stock de almacenes de distribuidores, constructores e instaladores, contribuye a la fiabilidad del controlador en cuanto que permite superar sin problemas las posibles variaciones de tensin. El IR32P es alimentado a travs de la tarjeta de potencia y en cualquier caso puede ser conectado ya sea a 24 Vac como a 220 Vac. El IRDRSE es alimentado a 230 Vac, mientras que el IRDRS lo es a 24 230 Vac.\nTeclado sensible (Soft touch)\nEsta realizado en goma de silicona para aumentar la sensibilidad durante la presin de las teclas y para dar una esttica agradable que se adapte armoniosamente a las nuevas lineas de las unidades frigorficas. En la serie Infrared se ha prestado una atencin particular al aspecto 'ergonmico'. De este modo para la variacin de los parmetros y la introduccin de las funciones mas frecuentes es necesario pulsar una sola tecla a la vez simplificando el uso del instrumento.\nDisplay a leds\nSobre el display de leds son visualizadas 'dos cifras y media' en un rango comprendido entre -40 / +90 C (-40 / +130 con sonda PTC); la temperatura es mostrada con un decimal, aunque puede ser excluido mediante parmetro, en el rango comprendido entre -19.9 a +19.9. Ademas hay disponibles, segn el modelo, hasta 4 leds para la sealizacin de los dispositivos activos. Los leds de sealizacin se encienden si el correspondiente actuador esta activado y parpadeando cuando su actuacin es impedida por una maniobra externa (ver entrada Multifuncin) o por un proceso en curso.\nZumbador de sealizacin\nEl control puede montar bajo pedido un zumbador (buzzer) para la sealizacin de alarmas.\nPara facilitar la introduccin y la visualizacin de los parmetros, el instrumento puede ser pedido con el receptor infrarrojo para permitir el uso del telecomando. Un telecomando puede ser utilizado sobre varios controladores Infrared puestos en el mismo local sin problemas de interferencias. Existe la posibilidad de identificar cada controlador con un cdigo de acceso diferente.\nDuty setting (auto-ajuste)\nEs una nueva funcin que permite activar el compresor aun cuando la sonda de regulacin esta averiada. Cuando la sonda esta cortada o en cortocircuito, el compresor es arrancado a intervalos, con un tiempo de funcionamiento (en minutos) igual al valor introducido en el parmetro 'duty setting' ('c4') y un tiempo de paro, fijo, de 15'.\nEn el instrumento existe una entrada digital que puede ser utilizada para mltiples funciones en base al valor asignado a un parmetro ('A4'). Esta entrada puede ser utilizada para habilitar/deshabilitar el desescarche mediante un contacto externo, para gestionar el interruptor de puerta, para gestionar alarmas graves que necesitan del bloqueo de la unidad con accin inmediata (ej. alta presin) o retardada (ej. baja presin)\nEn algunos modelos de la gama existe un cuarto rel para llevar a distancia la seal de alarma o para gestionar elementos auxiliares con accionamiento ON/OFF (marcha/paro).\nEl teclado y/o el telecomando pueden ser deshabilitados para evitar manipulaciones por parte de personal no autorizado, sobretodo en caso que el controlador este situado en una zona abierta al publico.\nLa funcin ciclo continuo permite el funcionamiento del compresor durante un tiempo ajustado en el parmetro relativo. Tal funcin es til cuando es necesario bajar la temperatura muy rpidamente.\nTodos los instrumentos estn preparados para el montaje de una tarjeta 'serial' que puede ser introducida, aun con el instrumento ya montado, eliminando parte de la tapa posterior. La salida serial permite la conexin del instrumento a un sistema de supervisin y/o teleasistencia. Hay disponible un programa (Modi') para la configuracin de los instrumentos Infrared con un Ordenador Personal a travs de una salida RS 232. Este programa es particularmente til cuando se deben configurar muchos controladores para producciones en pequeas o grandes series.\nLos modelos que gestionan dos sondas, y todas las versiones a partir del IR32S, es posible regular la unidad por la media de la temperatura de las dos sondas. La media de las sondas es 'pesada', o sea es posible dar mas importancia (peso) a una de las dos sondas. El valor calculado por la sonda virtual es visualizado por el display. Para mayor detalle ver la descripcin del parmetro '/4'.\nAun siendo controladores muy completos han sido respetadas las dimensiones standard para esta familia de instrumentos. El taladro necesario para alojar el equipo en el panel 71x29 mm. permite reemplazar viejos controladores Carel o de otos fabricantes, con los ms modernos de la serie Infrared.\nLa junta O-RING del interior del frontal y el material con el que es realizado el teclado garantizan al controlador un grado de proteccin IP65. De serie es suministrada una junta plana para aumentar el grado de proteccin del panel sobre el cual va montado el instrumento.\nLa fijacin se obtiene por medio de un soporte de fijacin rpida realizado en material plstico. Esto permite montar el instrumento en panel sin usar tornillos.\nLa serie Infrared es realizada con la mas avanzada tecnologa SMD. Todos los instrumentos son sometidos a una "PRUEBA DE CIRCUITO", que verifica los componentes montados. El test es realizado sobre el 100% de la produccin.\nLos instrumentos estn predispuestos para trabajar con las sondas NTC Carel ya que ofrecen una mayor precisin en el campo de trabajo previsto. Bajo pedido estn disponibles versiones especiales para trabajar las sondas PTC.\nSe trata de un dispositivo que impide al microprocesador perder el control de la unidad aun en presencia de grandes disturbios electromagnticos. En caso de funcionamiento anmalo el watch dog (literalmente 'perro de guardia') trata de restablecer el estado de funcionamiento inicial. Los instrumentos de otros fabricantes normalmente no vienen equipados con tal dispositivo de seguridad.\nLa serie INFRARED es conforme a las normativas CEE de compatibilidad electromagnetica.\nLAS INDICACIONES SOBRE EL FRONTAL Y EL TECLADO\nCada instrumento esta dotado de serie con: alimentacin Wide Range display de 2 cifras y media visualizacin de la temperatura con 1 decimal leds indicando el estado de la salida (su numero varia en funcin del modelo); 4 teclas para la programacin (excepto IR32M); Bajo demanda estn disponibles las siguientes opciones: alimentacin Universal (solo IR32S) sealizador acstico de alarma receptor infrarrojo para permitir la programacin mediante telecomando tarjeta serial para la conexin a un sistema de supervisin o teleasistencia, como por ejemplo el sistema Easy-Tel Carel para la gestin de instalaciones frigorficas Nota importante: todas las opciones deben ser previstas en el momento del pedido. Solo la tarjeta serial puede ser montada en el instrumento despus de la instalacin de este.\nEl display a leds\nEl display visualiza la temperatura en el rango comprendido entre -40C y 90C (-40 / +130 con sonda PTC). La temperatura detectada por la sonda es visualizada con una resolucin de un decimal entre -19.9 y +19.9. Modificando un parmetro es tambin posible excluir el decimal de grado (ver parmetro /6). Segn la funcin en curso, el display muestra una de las siguientes informaciones; en funcionamiento normal: valor medido por la sonda ambiente; en fase de introduccin de parmetros: cdigo del parmetro o su valor asociado; en presencia de una situacin de alarma: cdigo intermitente de la alarma detectada alternando con el valor de la temperatura medida.\nLas indicaciones de funcionamiento\nEn el display existen varios puntos luminosos de sealizacin. Estos indican: 3 transmisin con telecomando en curso (en los controles con receptor IR); 4 compresor en marcha en los modelos IR32S, IR32Y, IR32C, IR32P e IRDRC; si el modelo IR32S esta programado para funcionar como T (parmetro H1=0, ver), este led indica el estado (marcha o paro) del actuador controlado, que no tiene porque ser un compresor; en los modelos IRDRSE/S0, la indicacion comp es sustituida por el simbolo d 4b ciclo continuo en marcha (todos los modelos excepto IR32M) 5 ventilador en marcha en los modelos IR32C, IR32P e IRDRC; lectura de la segunda sonda en el modelo IR32M; funcionamiento en INVERSO (para calor) en el modelo IR32S configurado como termostato (H1=0) 6 cuarto rel activo (solo IR32C e IR32P) 7 desescarche en curso en los modelos IR32S, IR32Y, IR32C e IR32P; en los modelos IRDRS, IRDRSE e IRDRS0 la indicacion def es sustituida por el simbolo 8 punto decimal (*) En los instrumentos con numero de serie <10.000 no aparece la indicacin 4b y el ciclo continuo es sealado por el encendido del led 7. 3\nLas teclas del frontal permiten:\n- pasar de un parmetro al sucesivo; - incrementar el valor asociado al parmetro; - si es pulsada a la vez que la tecla 10 (*): activa/desactiva el ciclo continuo; - en los modelos IR32C, IRDRC e IR32P con S90OEM4PWR: activa/desactiva la salida auxiliar\n- suprimir la alarma acstica (solo si es prevista); - si es pulsada mas de 5 segundos: permite acceder al men de parmetros de tipo 'F' (frecuentes); - si es pulsada mas de 5 segundos a la vez que la tecla 9: permite acceder al men de parmetros de tipo 'C' (configuracin); - si es pulsada al arranque del instrumento: activa el procedimiento de RESET;\n- visualizar y/o ajustar el SET-POINT ( PUNTO DE CONSIGNA); - visualizar el valor asociado al parmetro seleccionado; - si es pulsada mas de 5 segundos a la vez que la tecla 2: permite acceder al men de parmetros de tipo 'C' (configuracin);\n- pasar de un parmetro al precedente; - disminuir el valor asociado al parmetro; - si es pulsado mas de 5 segundos: activa un desescarche manual (excepto en la vers. IR32S, IRDRS e IRDRSE con parmetro H1=0, ver); - si es pulsada a la vez que la tecla 1 (*): activa/desactiva el ciclo continuo;\n(*) Advertencia: para activar el ciclo continuo pulsar primero la tecla 10 y despus la tecla 1\nOPERACIONES NECESARIAS PARA UNA RPIDA INSTALACIN\nLa configuracin standard\nLos instrumentos de la serie Infrared estn preparados para su uso inmediato. Son programados en fabrica para satisfacer las exigencias mas comunes. La programacin es realizada asignando a todos los parmetros los valores mas frecuentes. Si se quiere obtener el mximo del control o si se tienen exigencias de regulacin particulares solo se debe modificar el valor de los parmetros de funcionamiento. En las notas siguientes se indica el funcionamiento previsto de fabrica y los parmetros que normalmente deben ser modificados (punto de consigna, diferencial, etc.). Ademas para mas comodidad, se indican aquellos parmetros que normalmente deben verificarse antes de la puesta en marcha. En base a la programacin realizada en fabrica, las principales funciones previstas son: IR32M: programado para la indicacin de dos temperaturas. La conmutacin entre sonda 1 y sonda 2 es posible conectando un interruptor a la entrada digital. Pueden suministrarse para sonda NTC o PTC segn el cdigo especificado en el pedido. IR32S, IRDRSE e IRDRS: programado como termostato con funcionamiento DIRECTO (o sea para controlar generadores de fro), punto de consigna igual a 0 C y diferencial de 2 C. Lleva ajustada una alarma de alta temperatura a 10 C por encima del punto de consigna y una alarma de baja temperatura a -10 C. Modificando el punto de consigna permanece fija la separacin (10 grados) entre las alarmas y el nuevo punto de consigna. En el caso de funcionamiento en ciclo continuo, hay previsto un tiempo de 4 horas y la alarma de temperatura es anulada por dos horas desde el fin del ciclo. IR32Y: tiene todas las funciones del IR32S. Esta programado para controlar el desescarche mediante resistencia elctrica con funcionamiento a tiempo (duracin prevista 30 minutos) e intervalo entre desescarches de 8 horas. La visualizacin de la temperatura durante el desescarche permanece bloqueada al valor existente al inicio del desescarche. Hay previsto un tiempo de goteo del evaporador de dos minutos despus del desescarche y la alarma de alta temperatura es anulada una hora tras el fin del desescarche. IR32P: a las funciones del IR32Y se aade la gestin del ventilador del evaporador que permanece parado con el compresor parado y durante el desescarche. Hay prevista una pausa de 3 minutos para el ventilador, sucesiva al goteo, para permitir al evaporador adquirir la temperatura antes del inicio de la ventilacin forzada. En el IR32P el desescarche finaliza cuando la sonda situada en el evaporador detecta 4 C (desescarche por temperatura). En cada caso se prevee una duracin mxima del desescarche de 30 minutos. En caso de usar la tarjeta S90OEM4PWR, el cuarto rel permite gestionar un dispositivo para la sealizacin de situaciones de alarma. IR32C, IRDRC: tiene prevista la misma configuracin del IR32P con la tarjeta de 4 reles. Las operaciones para la instalacin de los controles IR32 pueden ser as agrupadas: 1) instalacin; 2) conexin de sondas, alimentacin y actuadores; 3) seleccin de los parmetros de trabajo.\n1) introducir el instrumento en el taladro realizado en base a las dimensiones indicadas en la seccin 'Dimensiones'. 2) fijar el instrumento al panel deslizando el soporte de fijacin.\n1) seguir el conexionado elctrico, haciendo referencia a los esquemas y a las indicaciones reseadas en la seccin 'Consejos para una instalacin optima'. 2) conectar las sondas observando escrupulosamente las reglas indicadas. NOTA: los instrumentos de la serie IR32 e IRDR estn previstos para la conexin de sondas NTC. Si fuera necesario utilizar sondas PTC, por ejemplo para sustituir un instrumento precedentemente instalado por un IR32, necesita pedir la versin para sonda PTC al realizar el pedido.\nSeleccin de los principales parmetros de trabajo\nComo ajustar el set-point de ambiente (punto de consigna)\nEl instrumento tiene previsto un set point de 0C. En el caso de que este no sea compatible con la aplicacin puede modificarse del siguiente modo: pulsar durante un segundo la tecla para visualizar el valor del set-point; tras un instante, el valor precedentemente ajustado empieza a parpadear;\naumentar o disminuir el valor del set-point con las teclas deseado; pulsar de nuevo para confirmar el nuevo valor.\nhasta visualizar el valor\nComo introducir el diferencial (histresis del regulador)\nEn los instrumentos hay pre-programado un diferencial de 2 grados. En el caso de que esto no sea compatible con la aplicacin puede modificarse del siguiente modo: pulsar la tecla al menos 5 segundos (en caso de alarma, suprimir antes la sirena); en el display aparece el cdigo del primer parmetro modificable (/C);\npulsar la tecla pulsar\nhasta visualizar el cdigo 'rd';\npara visualizar el valor asociado;\naumentar o disminuir el valor con las teclas pulsar de nuevo cdigo del parmetro; pulsar la tecla parmetros.\nhasta visualizar el valor deseado;\npara confirmar temporalmente el nuevo valor y pasar a la visualizacin del\npara memorizar el nuevo valor y salir del procedimiento de modificacin de\nOtros parmetros importantes\nComo ha sido indicado, los instrumentos vienen programados de fabrica para detectar alarma de alta y baja temperatura. Las alarmas hacen sonar el zumbador interno, si lo tiene previsto, y muestran un cdigo en el display: HI para alta temperatura y LO para baja. Las condiciones que generan las alarmas de temperatura son: alarma de alta temperatura: la temperatura medida por la sonda ambiente esta por encima del punto de trabajo mas el valor AH (temp. ambiente > set point +AH) alarma de baja temperatura: la temperatura medida por la sonda ambiente esta por debajo del punto de trabajo menos el valor AL (temp. ambiente < set point -AL) La programacin realizada en fabrica (valores de defecto) es AL=10 y AH=10 y la eventual sealizacin de alarma esta retardada en 120 minutos (Ad=120). El valor asociado a 'Ad' indica los minutos de retardo que el control debe esperar antes de generar una alarma de temperatura. Obviamente si durante el retardo programado las condiciones de temperatura retornan a la normalidad (+/- 10C del punto de trabajo) no se generara alarma alguna. NOTA: Durante la instalacin puede suceder que, en los 120 minutos de retardo previsto, la unidad no consiga llegar dentro de los +/-10 grados entorno al set-point ajustado, por lo que se activara la alarma de temperatura. En tal caso se sugiere aumentar el retardo modificando el parmetro Ad.\nPara los modelos IR32S, IRDRS, IRDRSE e IR32Y Configuracin del tipo de instrumento\nEn la serie INFRARED existen dos versiones que permiten diversas modalidades de funcionamiento: se trata de los modelos IR32S e IR32Y. En ambos modelos existe un parmetro (H1, ver) que permite seleccionar dos modos de funcionamiento. El IR32S (IRDRS e IRDRSE) puede trabajar como termostato (H1=0, valor de defecto) o como termostato y control de desescarche para unidades estticas a temperatura normal (desescarche por paro del compresor, H1=1). En el caso de desearse el segundo tipo de funcionamiento se debe modificar la configuracin del instrumento poniendo H1=1 (ver el capitulo 'Como modificar los parmetros de funcionamiento'). El IR32Y es un termostato con control de desescarche para unidades estticas a baja temperatura. El desescarche puede ser efectuado a tiempo (funcionamiento 'X') o puede ser iniciado por el descenso de la temperatura deseada en el evaporador (funcionamiento 'Y'). En este segundo caso es necesario conectar al instrumento una segunda sonda llamada sonda de desescarche a colocar en el evaporador (en funcionamiento 'X' los bornes 'sonda defrost' pueden dejarse libres). Modificando el parmetro H1 se puede seleccionar el funcionamiento 'X' o 'Y'. Con H1=0 (valor de defecto) el instrumento funciona en modo 'X' (desescarche a tiempo). Para seleccionar el modo 'Y' (desescarche por temperatura) se debe modificar la configuracin poniendo H1=1 (ver el capitulo 'Como modificar los parmetros de funcionamiento')\nParmetros relativos al desescarche\nSi el instrumento es utilizado para la gestin del desescarche es necesario controlar algunos parmetros antes de proceder con la puesta en servicio. En relacin a los distintos modelos deben verificarse los siguientes parmetros:\nPara los modelos IR32S, (IRDRS e IRDRSE) con H1=1, IR32Y, IR32C (IRDRC) e IR32P\ndl: Intervalo entre los desescarches Los desescarches se realizan peridicamente, a intervalos iguales al valor de dl (en horas). Si el tiempo es igual a 0 (dl=0) el desescarche no es efectuado, menos en el caso de que sea forzado por el teclado (desescarche manual) o mediante la entrada digital (ver parmetro A4). Durante el desescarche quedan inhibidas las alarmas de temperatura. Def.: 8 (horas) dP: Duracin mxima desescarche Determina la duracin mxima, en minutos, del desescarche. En los instrumentos sin sonda en el evaporador (IR32S con H1=1 e IR32Y con H1=0) este parmetro representa la duracin efectiva del desescarche. Def.: 30 minutos\nPara los modelos IR32Y, IR32C, IRDRC e IR32P\nd0: Tipo de desescarche Establece, en los instrumentos dotados de rel de desescarche (IR32Y, IR32C e IR32P) el tipo de desescarche: 0 = desescarche a resistencia 1 = desescarche a gas caliente Def.: d0=0, desescarche a resistencia dt: SET POINT temperatura de fin de desescarche En los aparatos dotados de sonda de desescarche (IR32Y con H1=1, IR32C, IRDRC e IR32P) este parmetro permite fijar la temperatura de fin de desescarche, medida en el evaporador. En cada caso la duracin mxima del desescarche es igual al valor, en minutos, ajustado en el parmetro dP. Si a la demanda de un desescarche la temperatura medida en la sonda de desescarche es mayor que la ajustada como fin de desescarche, el desescarche no ser efectuado. Def.: 4 C\nTabla resumen de los parmetros a verificar antes de la instalacin\nrd Diferencial regulador\nTipo Min Max U.M. Def\nF 0.1 +19.9 C/F 2\nd0 dl dt Tipo de desescarche (0=resistencia,1=gas caliente) Intervalo entre desescarches Set point temperatura de fin desescarche C F F 0 0 -40 1 199 +199 flag ore C/F 0 8 4\nPARAMETROS DE ALARMA\nAd Retardo alarma de temperatura F 0 +199 min 120\nH1 Definicin modelo [IR32Y: 0=tipo X; 1=tipo Y] [IR32S, IRDRSE/S0: 0=tipo T; 1=tipo S] C 0 1 flag 0\nCOMO MODIFICAR LOS PARMETROS\nLos instrumentos de la serie INFRARED estn gestionados por un microprocesador que permite adaptar el funcionamiento del control a las exigencias de regulacin. A tal efecto hay previstos los oportunos Parmetros de Funcionamiento. Los parmetros estn agrupados en dos familias: parmetros de uso frecuente (indicados con el tipo F en la tabla siguiente) parmetros de configuracin (tipo C) el acceso a los cuales esta protegido mediante el oportuno cdigo llamado 'password', para impedir manipulaciones no deseadas. Los parmetros son modificables mediante el teclado frontal (menos en el IR32M desprovisto de teclas) y, en caso de que se hayan previsto las oportunas opciones, mediante el Telecomando y mediante va serial. Para modificar los i parmetros mediante el teclado frontal proceder del siguiente modo:\nComo entrar Para acceder a los parmetros de tipo "F"\nProceder del siguiente modo: pulsar la tecla al menos 5 segundos (en caso de alarma, suprimir antes la sirena); en el display aparece el cdigo del primer parmetro modificable (/C);\nPara acceder a los parmetros de tipo "C"\nProceder del siguiente modo: pulsar a la vez las teclas en el display aparece 00; y al menos 5 segundos;\nhasta visualizar 22 (password);\nconfirmar con ; en el display aparece el cdigo del primer parmetro modificable '/C' (En los instrumentos con numero de serie < 5.000 aparece '/0'. Ver la nota al final del manual.\nModificacin de los parmetros\nTras haber visualizado el primer parmetro, ya sea de tipo "C" o de tipo "F", proceder como sigue:\nhasta localizar el parmetro del cual se quiere modificar su valor;\naumentar o disminuir el valor con las teclas\npulsar para memorizar temporalmente el nuevo valor y volver a la visualizacin del cdigo del parmetro;\npara localizar el parmetro sucesivo que se desea modificar; y ...."\nrepetir las operaciones desde el punto "pulsar\nComo salir Memorizacin de los nuevos valores asignados a los parmetros\npulsar la tecla para memorizar definitivamente los nuevos valores saliendo del procedimiento de modificacin de parmetros.\nNota importante: solo pulsando la tecla\nse pasa de la memorizacin temporal de las todas las\nmodificaciones a la definitiva. Si quitamos tensin al instrumento antes de pulsar modificaciones realizadas y temporalmente memorizadas son perdidas.\nEn caso de modificaciones se recomienda apuntar el nuevo valor asignado al parmetro en la columna 'Nuevo' adjunta en la tabla de la pagina 46\nPara salir del procedimiento sin modificar los parmetros:\nno pulsar ninguna tecla en al menos 60 segundos (salida por TIME OUT). De este modo el instrumento retorna al funcionamiento normal sin modificar ningn parmetro.\nEn situaciones de funcionamiento muy particulares (fuertes disturbios impulsivos de origen electromagntico) puede suceder que el instrumento detecte errores en la memorizacin interna de los datos. Estos errores pueden comprometer el correcto funcionamiento del instrumento. En caso de que el microprocesador detecte un error en la memorizacin de los datos, es visualizado en el display uno de los siguientes cdigos:\nEA, EB o EE\nPara restaurar el correcto funcionamiento es necesario seguir un procedimiento particular llamado RESET (para los instrumentos con numero de serie menor de 5.000 ver la nota adjunta al final del manual). Este procedimiento es absolutamente excepcional, como son excepcionales las causas que lo han podido requerir. En la mayor parte de los instrumentos de la competencia, en situaciones anlogas, es necesario sustituir el control. Con la serie INFRARED, gracias al procedimiento RESET, es casi siempre posible restaurar el correcto funcionamiento. Es una buena norma indagar las causas que han generado este tipo de error para poder evitar que se repita. En particular se aconseja leer con atencin el capitulo: Consejos para una instalacin optima. Para resetar el control, proceder del siguiente modo: quitar tensin al instrumento; manteniendo pulsada la tecla en el display aparece " dar tensin al instrumento; ";\ntras algunos segundos el instrumento accede automticamente a los parmetros tipo 'C' de modo que se puedan modificar eventualmente los parmetros de configuracin respecto a la configuracin de fabrica. En particular el parmetro /0 que permite seleccionar el tipo de sonda usada (NTC o PTC). A propsito de esto leer atentamente lo siguiente: Nota importante: el procedimiento de RESET restaura el instrumento asignando a los parmetros los valores previstos en fabrica (llamados valores de Defecto). Se pierden todas las modificaciones realizadas a los parmetros de trabajo. Ademas, si se esta usando un instrumento previsto de fabrica para sonda PTC, es necesario poner el parmetro /0=1 ya que el procedimiento de reset lo pone a /0=0. Para mas detalles ver tambin la descripcin de los parmetros relativos a la sonda en la seccin 'Para quien quiere saber mas'. En el caso de que se este trabajando con los valores de defecto, se puede volver al funcionamiento normal pulsando la tecla . Si se esta trabajando con una configuracin especial, es necesario modificar todos los parmetros que tengan un valor diferente al previsto en la configuracin de fabrica. Terminada la modificacin pulsar la tecla para volver al funcionamiento normal.\nNota importante: vista la delicadeza de la maniobra, el procedimiento de reset debe ser realizado por personal especializado. Tal procedimiento no daa al instrumento solo lo reprograma con los datos que ha estado creado. Si los parmetros de funcionamiento han sido modificados de forma desordena e incoherente, se puede resetar el control para iniciar de nuevo la programacin con la configuracin inicial.\nSi despus del proceso indicado persiste la indicacin EE, pulsar la tecla hasta que desaparezca. Si el error EE permanece ser necesario sustituir el instrumento. Si la indicacin desaparece es posible continuar con su uso. Cuando el error EE se presenta con frecuencia y/o desaparece con dificultad se sugiere verificar el control ya que no podra garantizarse la precisin original.\nEl telecomando para la serie IR32 ha sido diseado para facilitar la programacin: un signo de hoy en da, la complejidad de programacin de los instrumentos multifuncionales para la refrigeracin ha limitado su uso. Carel, para hacer mas simple la programacin de sus propios controles electrnicos propone el TELECOMANDO, no para programar a distancia el instrumento (aunque es una de sus funciones), si no para permitir una rpida y simple introduccin de los parmetros mayormente usados. Con el uso del TELECOMANDO no son necesarias complicadas selecciones para la programacin de los parmetros: a partir de hoy, modificar el intervalo entre desescarches o la alarma de alta temperatura de un instrumento IR32 es tan simple, como modificar el volmen del televisor de casa. Una interesante caracterstica de la serie Infrared es la posibilidad de seleccionar en cada regulador un cdigo de acceso (H3) que permite el uso del telecomando. En el caso de que tengamos varios reguladores en un mismo panel es posible modificar con el telecomando los parmetros de un solo control sin el peligro de interferencias con los otros. Basta con asociar un cdigo diferente en cada regulador y seleccionar el cdigo del control deseado antes de iniciar la modificacin. Para mas detalles ver la nota siguiente. La seguridad del sistema esta garantizada por un procedimiento particular que permite el inicio de las modificaciones solo despus de pulsar la tecla 'INICIO'. Esto impide variaciones casuales de los parmetros debidas a la presin involuntaria de cualquier tecla, y esto sin complicar el uso del telecomando. Ademas es posible inhibir el uso del telecomando mediante el parmetro H2 (ver pag. 33).\nAlimentacin Contenedor Dimensiones Almacenamiento Temperatura de trabajo Tipo de transmisor Peso n.2 pilas alcalinas de 1.5V (tipo UM-4 AAA, IEC R03) plstico 60x160x18mm -25/+70C 0/50C Infrarrojo 80gr (sin pilas)\nDescripcin del teclado.\nLas teclas, en base a su funcionamiento, pueden ser divididas en tres grupos: teclas para activar/desactivar el uso del telecomando; teclas preprogramadas para la modificacin de los principales parmetros; teclas para el control remoto del teclado del instrumento\nTeclas para activar/desactivar el uso del telecomando\nPermiten activar/desactivar el uso del telecomando memorizando los nuevos valores asociados a los parmetros. MEMO 1) Para terminar la programacin memorizando los nuevos valores atribuidos a los parmetros; 2) Para suprimir la alarma acstica si el zumbador acta durante la fase de programacin con el telecomando. ANULA Para terminar la transmisin sin memorizar las eventuales modificaciones; INICIO Para habilitar el uso del telecomando; TECLADO NUMERICO: Para introducir el cdigo de acceso a los parmetros; el uso del cdigo es aconsejable cuando varios controles se encuentran el mismo radio de accin del telecomando, como en el caso de varios controles situados en un cuadro elctrico. Seleccionando un cdigo diverso para cada instrumento, la modificacin de los parmetros mediante el telecomando podr ser selectiva, o sea actuar solo sobre el control deseado. (Ver la seccin COMO USAR EL TELECOMANDO y COMO INTRODUCIR EL PASSWORD). Para el uso de las teclas ver la seccin COMO USAR EL TELECOMANDO.\nTeclas para modificar los principales parmetros (teclas de acceso directo).\nLos parmetros de uso mas frecuente han sido expresados directamente en el telecomando. Hay diferenciadas tres zonas con fondo gris claro: parmetros relativos al ciclo continuo. parmetros relativos a la temperatura; parmetros relativos al desescarche; Para el uso de las teclas ver seccin COMO USAR EL TELECOMANDO.\nTeclas para el control remoto del teclado del instrumento\nLa parte resaltada en verde en el telecomando reproduce el teclado del instrumento y permite las mismas operaciones. Para mas comodidad se resumen las principales funciones: SEL visualiza el valor del parmetro seleccionado 1) permite pasar de un parmetro al siguiente; 2) aumenta el dato en el display, durante la introduccin de los valores de los parmetros; AUX activa/desactiva la salida auxiliar; 1) permite pasar de un parmetro al anterior; 2) disminuye el dato en el display, durante la introduccin de los valores de los parmetros.\nCOMO USAR EL TELECOMANDO\nAcceso sin cdigo\n1) HABILITACION DEL CONTROL A LA RECEPCION DEL TELECOMANDO pulsar la tecla INICIO para habilitar el uso del telecomando; en el control destella el led situado sobre las cifras y a la vez se visualiza el primer parmetro ''/C'' (En controles con numero de serie menor de 5.000 se visualiza el parmetro ''/0''. Ver la nota al final del manual). Si se enciente el led situado sobre las cifras y se visualiza un numero diferente a /C, significa que hace falta introducir el cdigo de habilitacin. Ver la seccin 5) 2) MODIFICACION DE LOS PARAMETROS PRINCIPALES pulsar las teclas + o - relativas al parmetro del cual se quiere modificar el valor. En respuesta a la presin de una de las teclas el instrumento muestra en el display el cdigo del parmetro seleccionado (los cdigos se vern en la hoja de instrucciones del instrumento o al final de este manual); a la siguiente presin ser visualizado el valor asociado a ese parmetro pulsar + para aumentar el valor; pulsar - para disminuir el valor.\nEn la seccin de las teclas con acceso directo hay 3 teclas que habilitan/deshabilitan la funcin relativa: SECCION DESESCARCHE: START Para activar/desactivar un desescarche manual C evap. Para visualizar la temperatura medida por la sonda situada en el evaporador (solo en los modelos que la preveen) o la segunda sonda en el modelo IR32M. Nota importante: esta tecla esta siempre habilitada. Es posible visualizar la temperatura de la segunda sonda sin necesidad de pulsar antes la tecla INICIO o introducir el cdigo de acceso (ver punto 5). SECCION CICLO CONTINUO: C.cont. Para activar un ciclo continuo para salir de la programacin ver el PUNTO 4). 3) MODIFICACION DE LOS PARAMETROS PARA LOS CUALES NO HAY PREVISTA UNA TECLA ESPECIFICA Tambin los parmetros para los cuales no hay prevista una tecla preprogramada pueden ser modificados operando del siguiente modo: seguir las operaciones descritas en el punto 1 visualizando el primer parmetro /C; 3.1) pulsar o hasta a visualizar en el display del control el parmetro deseado; pulsar SEL para visualizar el valor asociado al parmetro seleccionado; o para aumentar / disminuir el valor; pulsar pulsar SEL para confirmar provisionalmente el nuevo valor y volver a la visualizacin del cdigo del parmetro; para modificar otro parmetro repetir desde el punto 3.1); para salir de la programacin ver el PUNTO 4) 4) SALIDA DE LA PROGRAMACION pulsar MEMO para salir grabando las modificaciones; pulsar ANULA para salir sin gravar las modificaciones; no pulsar tecla alguna durante al menos 60 segundos (salida por TIME OUT): en este caso las modificaciones realizadas no sern grabadas.\nAcceso con cdigo\n5) HABILITACION DEL CONTROL PARA EL USO DEL TELECOMANDO pulsar el tecla INICIO para habilitar el uso del telecomando; todos los controles que se encuentren en el radio de accin del telecomando visualizaran el propio cdigo de acceso que permite la programacin mediante telecomando; teclear el cdigo del control a modificar usando el teclado numrico del telecomando. Es necesario teclear correctamente el cdigo sin saltarse los eventuales ceros (ej. si el display del control visualiza 05 teclear 0 y 5 en el telecomando); si el cdigo ha sido introducido correctamente, en el control destellara el led situado sobre las cifras y a la vez ser visualizado el primer parmetro (/C), proseguir segn los puntos 2) o 3).\nCOMO INTRODUCIR EL CDIGO DE ACCESO\nLos controles salen de fabrica sin cdigo de acceso. Para introducir el cdigo necesita modificarse el parmetro H3. Se opera del siguiente modo: pulsar la tecla INICIO para habilitar el uso del telecomando; en el control destellara el led situado sobre las cifras y a la vez ser visualizado el primer parmetro (/C); para visualizar en el control el parmetro H3; pulsar pulsar SEL para visualizar el valor (00 valor de defecto); pulsar para introducir el cdigo deseado (debe ser un valor comprendido entre 01 y 199); pulsar SEL para confirmar el nuevo valor y volver a la visualizacin de H3; pulsar MEMO para salir grabando la introduccin del cdigo.\nrepetir el proceso anterior asignando a H3 el valor 00. De este modo es posible usar el telecomando sin necesidad de cdigo de acceso. 13\nPARA QUIEN QUIERE SABER MAS\nLos parmetros de configuracin.\nComo hemos visto anteriormente (ver el capitulo 'Como modificar los parmetros de funcionamiento') existen 2 tipos de parmetros: parmetros de uso frecuente (indicados con el tipo F en la tabla siguiente) parmetros de configuracin (tipo C) la seleccin de los cuales esta protegida con 'password' para impedir manipulaciones no deseadas.\nClasificacin de los parmetros por familias\nLos parmetros, que estn divididos en relacin al TIPO, estn agrupados en familias lgicas indentificadas por la letra inicial de los parmetros mismos. A continuacin se muestran las familias existentes, su significado y la letra identificativa. Familia 00 destellando / r C d A F H Descripcin no indica una familia de parmetros solo que es necesario introducir el password para poder acceder a los parmetros de configuracin. parmetros relativos a la gestin de las sondas de temperatura; parmetros relativos a la regulacin de temperatura; parmetros relativos a la gestin del compresor; parmetros relativos a la gestin del desescarche; parmetros relativos a la gestin de las alarmas; parmetros relativos a la gestin de los ventiladores de evaporacin; parmetros generales de configuracin.\n00 destellando: PASSWORD\nEs una proteccin que voluntariamente 'complica' el acceso a los parmetros 'C' para impedir modificaciones casuales o por parte de personas no autorizadas. Los parmetros de tipo 'C' son los que modifican la configuracin del control. Una vez dentro de los parmetros de configuracin mediante el PASSWORD, el control permite, para mas comodidad, modificar tambin los parmetros de tipo 'F'. La demanda del password (00 destellando) aparece pulsando a la vez las teclas segundos. Para acceder a los parmetros de tipo "C" proceder del siguiente modo: y al menos 5\nhasta visualizar 22, o sea el password correcto;\n; confirmar con en el display aparece el cdigo del primer parmetro modificable, o sea '/C' (en los controles con numero de serie menor de 5000 aparece '/0'. Ver la nota relativa al final del manual).\nEn las lineas siguientes se describir cada parmetro, indicando en que versiones estn previstos y que valores pueden serles asignados. (Se recuerda que en la versin IR32M los parmetros son modificables solo con el Telecomando o entrada serial). Se indicara el valor de defecto (Def.) o sea el valor asignado al parmetro en fabrica. Se especificara si el parmetro es modificable mediante el Telecomando con 'acceso directo', o si existe en el telecomando una tecla especifica para su modificacin. Se recuerda que TODOS los parmetros son modificables con el telecomando; los 16 parmetros mas comunes son modificables directamente con la tecla especifica (acceso directo).\n/ = parmetros relativos a la gestin de las Sondas de temperatura\n/0 /C /2 /3 /4 /5 /6 PARAMETROS SONDA Tipo sonda (0=NTC,1=PTC) Calibracin Estabilidad de la medida Velocidad lectura sonda Sonda virtual C /F (0=C, 1=F) Punto decimal (0=si, 1=no) Tipo C F C C C C C Min 0 -20 1 1 0 0 0 Max 1 +20 15 15 100 1 1 U.M. C/F flag flag Def 0 0.0 4 8 0 0 0\nBreves notas descriptivas sobre las sondas de tipo NTC y PTC.\nLos instrumentos de la serie IR32 estn preparados para trabajar con sondas de temperatura 'NTC Carel', o sea sondas que utilizan termistancias de coeficiente negativo (NTC significa Negative Temperature Coefficient). Este tipo de termistancias, al variar la temperatura, modifican un parmetro elctrico (la propia resistencia) en modo inversamente proporcional, o sea la resistencia disminuye al aumentar la temperatura y viceversa. Existen en el mercado otros tipo de termistancias. Muy usadas son las PTC con resistencia de 985 Ohms a 25C. PTC significa Positive Temperature Coefficient: contrariamente a las NTC aumentan su resistencia de modo directamente proporcional a la temperatura. Como se puede ver en el grfico siguiente (en la abcisa el campo de trabajo, en la ordenada el error) la sonda tipo NTC tiene una precisin mayor respecto a la versin PTC. Este es el motivo por el cual se ha decidido adoptarla como standard.\nVariaciones maximas de las sondas de temperatura tipo NTC Y PTC respecto a los valores teoricos previstos.\n-30 -25 -20 -15 -10 -5 3 0 5 10 15 20 25 30\nTolerancia sonda NTC Carel\nTolerancia sonda PTC 985 Ohms a 25C\nEs posible utilizar los instrumentos Infrared con sondas PTC del tipo 985 Ohms a 25 C pidiendo el modelo previsto.\n/0: Tipo sonda\nEste parmetro es visualizado solo durante el procedimiento de Reset (ver capitulo relativo). Para los instrumentos con numero de serie menor de 5.000 el parmetro /0 es visualizado todas las veces que se accede a los parmetros tipo 'C'. Ver la nota relativa al final del manual. El parmetro /0 permite especificar el tipo de sonda usada, o sea NTC (/0 = 0) o PTC (/0=1). Como ya se ha indicado, los instrumentos de la serie IR32 son normalmente fabricados para funcionar con sondas NTC. Para poder funcionar con sondas PTC, ademas de NTC, es necesaria una modificacin realizable solo en fabrica y no es suficiente introducir el parmetro /0=1. Para utilizar sondas PTC debe especificarse en el momento de realizar el pedido (ver capitulo 'Los cdigos para pedir ...'). El parmetro /0 es til en una sola situacin, si el instrumento usado ha sido comprado para funcionar con sonda PTC y a causa de grave mal funcionamiento, el instrumento a sido resetado (ver 'procedimiento de reset'). Tras el reset el microprocesador pone el parmetro /0=0, o sea el valor previsto para sondas NTC y que es incompatible con el hardware, en el caso que se haya previsto para sonda PTC. En tal situacin es necesario intervenir manualmente poniendo el parmetro /0 al valor correcto, o sea /0=1 (funcionamiento con sonda PTC). Cualquier otro uso puede solo causar mal funcionamiento. Def. para modelos standard /0=0 Def. para modelos para PTC /0=1 Disponible en todos los modelos para montaje en panel\n/C: Calibracin o Offset de ajuste\nEste parmetro permite corregir la temperatura mostrada en el display. El valor asignado a este parmetro se suma (valor positivo) o se resta (valor negativo) a la temperatura medida por la sonda. Por ej., si se quiere disminuir la temperatura visualizada en 2.3 grados se debe ajustar /C=-2.3. El offset de ajuste puede ser variado de -20 a +20 con una precisin decimal entre -19.9 y +19.9. Def.: 0.0 (ningn offset sobre la lectura de la sonda) Parmetro con acceso directo con el Telecomando\n/2: Estabilidad de la medida\nDefine el coeficiente usado para establecer la medida de temperatura. Valores bajos asignados a este parmetro ofrecen una respuesta rpida del sensor a las variaciones de temperatura, pero la lectura resulta mas sensible a los parsitos. Valores altos ralentizan la respuesta pero garantizan una mayor inmunidad a los parsitos, o sea una lectura mas estable. Def.:4 Disponible en todos los modelos\n/3: Velocidad lectura sonda\nPermite establecer la mxima variacin de la medida de temperatura en un tiempo igual a 200 ms (tiempo de ciclo de la maquina). Pequeos valores del parmetro limitan la variacin de la temperatura en un breve periodo, contribuyendo ad aumentar la inmunidad del instrumento en presencia de parsitos de tipo impulsivo. Nota: en el caso que se desee manipular sobre ambos parmetros arriba indicados, se recomienda intervenir de modo 'coherente'. Si /2 es aumentado, tiene sentido dejar inalterado /3 o disminuirlo y viceversa. Def.:8 Disponible en todos los modelos\n/4: Sonda virtual\nEn los instrumentos con dos sondas (IR32M, IR32Y, IR32C, IRDRC e IR32P) este parmetro permite escoger si se regula la temperatura haciendo referencia solo a la sonda ambiente (sonda P1 para el IR32M) o si se regula haciendo referencia a la media 'pesada' de las dos sondas. El parmetro es til en aplicaciones especiales. Es posible, por ejemplo, poner la sonda ambiente en aspiracin y la sonda de desescarche en impulsin. La regulacin puede ser hecha sobre la media pesada de los 2 valores ledos. La formula usada por el microprocesador es: sonda virtual = sonda ambiente - (sonda ambiente - sonda desescarche) x (valor parmetro /4) 100 Con /4=0 la regulacin es en base a la sonda ambiente . Es lo tpico. Con /4=100 la regulacin es en base al valor de la sonda del desescarche (P2 en IR32M). Si /4=50 el control regula en base a una sonda 'virtual' que es la media entre la sonda P1 (ambiente) y la sonda P2 (desescarche). Con valores mayores de 50 tiene mas peso la sonda P2, con valores inferiores la P1. In caso de avera de la sonda de desescarche el instrumento regula con la sonda ambiente. En la versin IR32S: el parmetro debe ser siempre cero (0) porque este control no dispone de la segunda sonda. Def.: 0, regulacin con sonda ambiente (P1 para IR32M) Disponible en IR32M, IR32Y , IR32P, IRDRC e IR32C\n/5: Seleccin C/F\nDefine la unidad de medida. 0 = para trabajar en grados Centgrados; 1 = para trabajar en grados Fahrenheit. Pasando de una medida a la otra hace la conversin automtica de set y diferencial en la nueva unidad. Def.=0, funcionamiento en grados Centgrados Disponible en todos los modelos\n/6: Punto decimal\nPermite habilitar/deshabilitar la visualizacin de la temperatura con una dcima de grado entre -19.9 e 19.9. 0 = los datos son visualizados con el decimal de grado; 1 = los datos son visualizados sin decimal Def.: 0, punto decimal introducido Disponible en todos los modelos\nr = parmetros relativos a la regulacin de la Temperatura\nrd r1 r2 r3 PARAMETROS REGULADOR Diferencial regulador Punto de consigna mnimo permitido Punto de consigna mximo permitido Funcionamiento Directo/Inverso (Dir. r3=0, Inv. r3=1, solo IR32S) Tipo F C C C Min 0.1 -40 r1 0 Max +19.9 r2 +199 1 U.M. C/F C/F C/F flag Def 2 -40 90 0\nrd: Diferencial regulador\nEstablece el valor del diferencial, o histresis, usado en el control de la temperatura. Un diferencial 'estrecho', o sea pequeo numricamente, garantiza una temperatura ambiente que se separa poco del set point (o punto de trabajo) pero comporta frecuentes arranques y paros del actuador principal (normalmente el compresor). Es tambin posible alargar la vida del compresor ajustando oportunamente los parmetros que limitan el numero de arranques/hora y el tiempo mnimo de paro (ver parmetros C). En todos los instrumentos Infrared para refrigeracin el diferencial esta situado a la derecha del Set point, tal y como se indica en la figura (funcionamiento DIRECTO):\nDef.: r0=2 Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C Parmetro con acceso directo desde el Telecomando\nr1: Punto de consigna mnimo permitido\nDetermina el mnimo valor ajustable para el Punto de consigna. Utilizando este parmetro se impide al usuario fijar un Punto de consigna inferior al valor indicado en r1. Def.: -40 Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\nr2: Punto de consigna mximo permitido\nDetermina el valor mximo ajustable para el Punto de consigna. Utilizando este parmetro se impide al usuario fijar un Punto de consigna superior al valor indicado en r2. Def.: +90 Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\nr3: DIRECTO / INVERSO\nEl modelo IR32S esta preparado para funcionar como termostato (parmetro H1=0, ver). En el funcionamiento 'termostato' es posible seleccionar entre funcionamiento para fro (o DIRECTO, usado tpicamente en refrigeracin) y funcionamiento para calor (o INVERSO, usado tpicamente el calefaccin). Se recuerda que en el funcionamiento INVERSO el diferencial esta a la izquierda del punto de consigna tal como se indica en la figura. Para permitir la seleccin del 'Modo de funcionamiento' el modelo IR32S dispone de un parmetro de la familia 'r', el parmetro r3.\nCon r3=0 se obtiene funcionamiento DIRECTO (refrigeracin) Con r3=1 se obtiene funcionamiento INVERSO (calefaccin). Ver tambin la descripcin del parmetro A4. Def.: r3=0 (DIRECTO) con H1=0 en el modelo IR32S. En los otros modelos este parmetro no esta disponible. Disponible en IR32S, IRDRS e IRDRSE\nc = parmetros para la gestin del Compresor\nc0 c1 c2 c3 c4 cc c6 PARAMETROS COMPRESOR Retardo arranque del compresor al arranque del instrumento Tiempo mnimo entre 2 arranques sucesivos del compresor Tiempo mnimo de paro del compresor Tiempo mnimo de funcionamiento del compresor Duty setting (Seguridad compresor, 0=OFF,100=ON) Duracin ciclo continuo Exclusin alarma tras el ciclo continuo Tipo C C C C C C C Min 0 0 0 0 0 0 0 Max 15 15 15 15 100 15 15 U.M. min min min min min ore ore Def 0 0 0 0 0 4 2\nc0: Retardo arranque del compresor y del ventilador (si se gestiona) al arranque del instrumento\nA partir del momento en que es alimentado el control, el arranque del compresor y del ventilador del evaporador es retardado un tiempo (minutos) igual al valor asignado a este parmetro. Este retardo permite proteger el compresor de repetidos arranques en el caso de frecuentes cadas de tensin. Por ej., poniendo c0=6 se obliga al compresor a esperar 6 minutos antes de arrancar en el momento en que vuelve la tensin. En el caso de instalaciones con varios compresores el parmetro A0 puede ser usado para evitar el arranque simultneo de varias unidades. Basta con introducir para cada compresor un diferente valor de A0.\nDef.: c0=0 (no hay un retardo mnimo del arranque del compresor a la conexin del instrumento). Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\nc1: Tiempo mnimo entre 2 arranques sucesivos del compresor\nEstablece el tiempo mnimo (en minutos) que debe transcurrir entre dos arranques del compresor, independientemente de la temperatura y del set point. Ajustando este parmetro es posible limitar el numero de arranques por hora. Por ejemplo si el numero de arranques hora mximos permitido es igual a 10, basta ajustar c1=6 para garantizar este limite.\nDef.: c1=0 (no hay ajustado un tiempo mnimo entre dos arranques) Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\nc2: Tiempo mnimo de paro del compresor\nEstablece el tiempo mnimo de paro en minutos del compresor. El compresor no vuelve a arrancar si no ha transcurrido desde el ultimo paro el tiempo mnimo seleccionado (c2). Este parmetro es til para garantizar el equilibrado de las presiones tras el paro en el caso de instalaciones con compresores hermticos y capilares.\nDef.: c2=0 (no hay ajustado un tiempo mnimo de OFF) Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\nc3: Tiempo mnimo de arranque del compresor\nEstablece el tiempo mnimo de arranque del compresor. El compresor no se parara si no ha permanecido encendido un tiempo igual al mnimo seleccionado.\nDef.: c3=0 (no hay ajustado un tiempo mnimo) Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\nc4: Duty setting o seguridad rel\nEn el caso de verificarse la alarma 'sonda de regulacin averiada' (o sea sonda ambiente en cortocircuito o desconectada) este parmetro permite asegurar el funcionamiento del compresor en espera de la eliminacin de la avera. En realidad el compresor, al no poder ser accionado en base a la temperatura (a causa de la sonda averiada), es arrancado cclicamente con un tiempo de funcionamiento (tiempo de ON) igual al valor asignado al parmetro c4 (en minutos) y un tiempo de paro (tiempo de OFF) fijo de 15 minutos. Existen dos valores de c4 que causan comportamientos particulares. Si c4 = 0, en caso de avera de la sonda ambiente, el compresor permanece siempre parado; si c4 = 100 el compresor permanece siempre en marcha; no es considerado nunca los 15 minutos de paro. Se consideran ademas estas situaciones particulares: si el error de la sonda de regulacin sucede mientras el compresor esta parado, el compresor es arrancado (respetando los tiempos seleccionados con los parmetros c1 y c2) y permanece en funcionamiento por un tiempo igual a c4. Se inicia entonces el funcionamiento en 'duty setting'. El particular funcionamiento es sealado con el led "COMP" que destella durante las pausas del compresor mientras que permanece encendido cuando el compresor esta en funcionamiento. El ventilador continua funcionando segn los parmetros seleccionados (ver familia F). si el error de la sonda de regulacin sucede mientras el compresor esta en marcha, el compresor es parado (sin respetar el tiempo mnimo de funcionamiento eventualmente seleccionado con el parmetro c3) y permanece parado durante 15 minutos (el led "COMP" destella en esta fase). Despus de esto se inicia el funcionamiento peridico con un tiempo de funcionamiento igual al valor de c4. si el error de la sonda de regulacin sucede mientras el control se encuentra en desescarche o en ciclo continuo, el control finaliza instantneamente el proceso en el que se encuentra y se activa el funcionamiento 'duty setting'. Para reactivar el desescarche o el funcionamiento en ciclo continuo es necesario reparar la sonda ambiente. Debe tenerse presente que en caso de anomala de la sonda ambiente no es posible realizar desescarches manuales.\nSi el error de la sonda desaparece, la maquina retorna al funcionamiento normal. Si el compresor en el momento en que desaparece el error esta en marcha, permanece en marcha durante un tiempo igual al valor de c3, si esta parado permanece parado durante un tiempo igual al valor de c2.\nDef.: 0 (compresor siempre parado en caso de avera de la sonda ambiente). Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\ncc: Duracin ciclo continuo\nEs el tiempo en horas durante el cual, el compresor permanece en continuo funcionamiento para bajar la temperatura aun por debajo del punto de consigna. Si cc=0 el ciclo continuo no es activado. El control sale del procedimiento del ciclo continuo despus de haber transcurrido el tiempo ajustado en el parmetro cc o por consecucin de la temperatura mnima prevista (ver alarma mnima temperatura, parmetro AL). Def.: 4 (horas) Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C Parmetro con acceso directo con Telecomando\nc6 : Exclusin alarma tras ciclo continuo\nEs el tiempo, en horas, en el cual la alarma de temperatura es desactivada tras un ciclo continuo. En la practica la temperatura de la unidad refrigerada tiende, tras el ciclo continuo, a bajar (por inercia) por debajo del nivel de temperatura mnima (Punto de consigna - AL); se retarda la activacin de la alarma de baja temperatura por un tiempo ajustado en c6. Se recuerda que a la temperatura (Punto de consigna - AL) el ciclo continuo es desactivado. Def.: 2 (horas) Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\nd = parmetros para la gestin del desescarche\nd0 de dt dP d4 d5 d6 dd d8 d9 d/ dC PARAMETROS DESESCARCHE Tipo Tipo de desescarche (0=resistencia,1=gas caliente) C Intervalo entre los desescarches F Punto de consigna temperatura de fin de desescarche F Duracin mxima desescarche F Desescarche al arranque del instrumento (0=no,1=si) C Retardo deses. al arranque del instrumento o por entr. Multifuncin C Bloqueo visualizacin durante el desescarche (0=no,1=si) C Tiempo goteo F Tiempo exclusin alarma tras desescarche y/o puerta abierta F Prioridad desescarche sobre la proteccin compresor (0=no,1=si) C Lectura sonda desescarche F Base de los tiempos (0=horas/min,1=min/seg) C Min 0 0 -40 1 0 0 0 0 0 0 0 Max 1 199 +199 199 1 199 1 15 15 1 1 U.M. flag ore C/F min flag min flag min ore flag C/F flag Def 0 8 4 30 0 0 1 2 1 0 0\nd0: Tipo de desescarche\nEstablece, para los instrumentos dotados de rel de desescarche, el tipo de desescarche: 0 = desescarche a resistencia 1 = desescarche a gas caliente Def.: d0=0, desescarche a resistencia Disponible en IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\ndI: Intervalo entre los desescarches\nLos desescarches son realizados peridicamente con un ciclo igual al valor de dI (en horas o minutos, ver parmetro dC). El intervalo empieza a contarse a partir del fin del desescarche precedente. Si el tiempo es igual a 0 (dI=0) el desescarche no ser efectuado salvo en los casos en los cuales es forzado mediante el teclado o la entrada digital. Durante el desescarche estn inhibidas las alarmas de temperatura. Def.: 8 (horas) Disponible en: IR32S, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C Parmetro con acceso directo con Telecomando\ndt: PUNTO DE CONSIGNA temperatura de final de desescarche\nEn los aparatos dotados de sonda de fin de desescarche (IR32Y con H1=1(ver), IR32C e IR32P) este parmetro permite fijar la temperatura del evaporador a la cual se quiere finalizar el desescarche (la temperatura del evaporador es medida por la sonda de desescarche). Si al inicio de un ciclo de desescarche la temperatura medida por la sonda de desescarche es mayor que la ajustada como fin de desescarche, el ciclo no ser efectuado. En el caso de mal funcionamiento de la sonda de desescarche el control realiza un desescarche a tiempo con duracin igual al valor ajustado en dP. As sucede que si no se consigue el punto de consigna de fin de desescarche, el desescarche es interrumpido despus de una duracin mxima igual al valor, en minutos, de dP y es visualizado el error Ed que permanece hasta que es efectuado un ciclo de desescarche 'correcto', o sea con interrupcin por temperatura. Def.: 4 C Disponible en IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C Parmetro con acceso directo con Telecomando\ndP: Duracin mxima del desescarche\nDetermina la duracin del desescarche en minutos (o segundos, ver parmetro dC). En los instrumentos sin sonda en el evaporador (IR32S con H1=1 e IR32Y con H1=0) este parmetro representa la duracin efectiva del desescarche. Def.: 30 minutos Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C Parmetro con acceso directo con Telecomando\nd4: Desescarche al arranque del instrumento\nActiva un desescarche al arranque del instrumento. La demanda de desescarche al arranque tiene prioridad sobre el arranque del compresor y sobre la activacin del ciclo continuo. Los valores previstos son: 0 = no. No hay desescarche al arranque del instrumento; 1 = si. Se realiza un desescarche al arranque del instrumento; Forzar un desescarche al arranque del instrumento puede ser til en situaciones muy particulares, por ejemplo. si en la instalacin si verifican frecuentes cadas de tensin. De hecho, en caso de falta de tensin el instrumento pone a cero el reloj interno que calcula el intervalo entre dos desescarches, arrancando de cero. Si la frecuencia de la cada de tensin fuese, por absurdo que parezca, mayor que la frecuencia de desescarche (por ejemplo. una cada de tensin cada 8 horas contra un desescarche cada 10 horas) el control no desescarchara nunca. En una situacin de este tipo es preferible activar el desescarche al arranque, sobre todo si el desescarche es controlado por temperatura (sonda en el evaporador) para evitar desescarches intiles o, cuando menos, se reducen los tiempos de ejecucin. En el caso de instalacin con muchas unidades, si se selecciona el arranque en desescarche puede suceder, que tras una cada de tensin, que todas las unidades partan en desescarche. Esto puede causar sobrecargas de tensin. Para evitar esto se puede introducir el parmetro d5 que permite introducir un retardo antes del desescarche, retardo que obviamente debe ser diferente para cada unidad. Def.: d4=0, el instrumento no produce un desescarche al arranque. Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\nd5: Retardo del desescarche al arranque del instrumento o mediante entrada Multifuncin\nRepresenta el tiempo que debe transcurrir entre el arranque del control y el inicio del desescarche. En caso que la entrada digital sea utilizada para habilitar el desescarche (ver parmetro A4=3) o para iniciar un desescarche mediante contacto externo (ver parmetro A4=4), este parmetro representa el retardo entre la habilitacin del desescarche, o su demanda, y el inicio efectivo. La entrada digital de desescarche (ver parmetro A4) puede ser usada para realizar desescarches en tiempo real. Basta con conectar un temporizador a la entrada digital multifuncin (ver parmetro A4). El desescarche ser activado al cierre del contacto del temporizador. En el caso de varias unidades conectadas al mismo temporizador se sugiere usar el parmetro d5 para retardar los varios desescarches, evitando sobrecargas de corriente. Tambin, para evitar desescarches no deseados comandados por el reloj interno del instrumento se sugiere ajustar el parmetro dI=0 (solo desescarches manuales mediante teclado o contacto Multifuncin). Def.: d5=0 (ausencia de retardo del desescarche al arranque del instrumento o de la activacin de la entrada multifuncin) Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\nd6: Bloqueo de la visualizacin durante el desescarche\nPermite bloquear la visualizacin de la temperatura ambiente durante el desescarche al ultimo valor ledo antes del inicio del desescarche. La visualizacin vuelve a ser normal cuando la medida disminuye por debajo del punto de consigna o, en cada caso, dentro del tiempo ajustado como 'exclusin de la alarma tras desescarche' (parmetro d8). Si durante el desescarche el display no esta en bloqueo la maquina visualiza alternativamente las siglas dF y el valor detectado por la sonda de regulacin. Esto es para avisar que un valor eventualmente elevado de la temperatura es debido al proceso de desescarche en marcha. Def.: d6=1 (durante el desescarche permanece visualizada la ultima temperatura medida antes del inicio) Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\ndd: Tiempo de goteo\nEste parmetro permite forzar el paro del compresor y del ventilador del evaporador tras un desescarche con el fin de favorecer el goteo del evaporador. El valor del parmetro indica los minutos de espera, si dd = 0 no hay previsto ningn tiempo de goteo por lo cual a la finalizacin del desescarche es inmediatamente reactivado el compresor. Def.: dd=2 minutos Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C Parmetro con acceso directo con Telecomando\nd8: Tiempo de exclusin de las alarmas tras el desescarche y/o puerta abierta\nIndica el tiempo de exclusin de la sealizacin de alarma de alta temperatura de la fin de un desescarche y/o despus que ha sido abierta la puerta de la cmara en el caso que la entrada Multifuncin sea conectada al 'interruptor de la puerta' (ver parmetro A4), . Def.: d8=1 hora de exclusin Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\nd9: Prioridad del desescarche sobre la proteccin del compresor\nAnula los tiempos de proteccin del compresor (c1: tiempo mnimo entre 2 arranques sucesivos, c2: tiempo mnimo de paro y c3: tiempo mnimo de funcionamiento) al inicio del desescarche. 0 = los tiempos de proteccin son respetados 22\n1 = los tiempos de proteccin no son respetados; el desescarche tiene mxima prioridad y no respeta los tiempos del compresor. Es til, por ejemplo, en el desescarche a gas caliente, para evitar retardar la actuacin del desescarche en el caso en que el compresor acabe de parar y se haya activado un tiempo mnimo entre dos arranques. Se recuerda, pero, que en esta situacin puede no ser respetado el numero mximo de arranques hora del compresor. Def.: d9=0 el desescarche respeta los tiempos del compresor (recordemos que por defecto es puesto a cero). Para los instrumentos con numero de serie <5000 d9=1 por defecto. Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\nd/: Lectura sonda de desescarche\nSeleccionando este parmetro es posible visualizar el valor medido por la sonda de desescarche en los\ninstrumentos dotados con ella. Una vez seleccionado el parmetro d/, pulsando el valor, solo leer la temperatura medida por la sonda de desescarche. Disponible en IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C Parmetro con acceso directo con Telecomando.\ndC: Base de los tiempos\nPermite modificar la unidad de medida utilizada para el contaje de los tiempos para los parmetros dI (intervalo de desescarche) y dP (duracin del desescarche). 0 = dI expresado en horas y dP en minutos 1 = dI expresado en minutos y dP en segundos. El parmetro dC=1 puede ser til para probar el funcionamiento de los desescarches con tiempos reducidos. Se consideran, pero, que si el desescarche vuelve a solicitar el arranque del compresor (desescarche a gas caliente) y el parmetro d9=1 se puede arriesgar a averiar el compresor a causa de un exceso de arranques. El parmetro dC=1 es utilsimo en el caso de que se quiera usar la versin IR32Y para la gestin de secadores de aire. El ciclo de desescarche se convierte en el ciclo de drenaje de condensados que debe realizarse con intervalos (minutos) y con duracin brevsima (segundos). Pregunte a su agente Carel para mas informacin. Def.: dC=0, o sea dI, intervalo de desescarche, en horas y dP, duracin mxima del desescarche, en minutos. Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\nA = parmetros para la gestin de las Alarmas\nA0 AL AH Ad A4 PARAMETROS DE ALARMA Tipo Diferencial alarma y ventilador C Alarma baja temperatura (respecto al punto de consigna) F Alarma alta temperatura (respecto al punto de consigna) F Retardo alarma temperatura C Configuracin entrada Multifuncin: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, C IR32C, IRDRC, IR32P e IR32M A5 (debe ser mantenido a 0) C A6 Duty setting en caso de alarma externa (0=OFF,100=ON) C A7 Retardo de la alarma externa (A4=2, Entrada Multifuncin) C Min 0.1 0 0 0 0 0 0 0 Max +20 +199 +199 199 5 5 100 199 U.M. C/F C/F C/F min min min Def 0.2 10 10 120 0 3 0 0 0\nA0: Diferencial alarma y ventilador\nRepresenta el diferencial usado para la activacin de las alarmas de temperatura (AL y AH) (ver figura inferior) y para la gestin del ventilador (ver parmetros F). En el caso de alarma, como se ve en la figura, el valor de A0 coincide con la determinacin de las puntas de la actuacin real de las alarmas de temperatura. Def.: 0.2 grados Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE e IR32Y (diferencial alarma) y en IR32P, IRDRC e IR32C (diferencial alarma y ventilador)\nAL: Alarma de mnima temperatura\nPermite seleccionar la alarma de baja temperatura. El valor de AL no indica la temperatura de alarma si no el acercamiento mximo admitido respecto al punto de consigna (o punto de trabajo). La alarma de baja temperatura es calculada como: Alarma de baja temperatura = (punto de consigna) - (valor de AL) - A0 Se ve que cambiando el punto de consigna cambia automticamente la alarma de baja temperatura mientras permanece fijo el acercamiento mximo admitido (=AL). La alarma de baja temperatura es de rearme automtico. Significa que si la temperatura retorna por encima del valor mnimo previsto, automticamente se anula la sealizacin de alarma. Se recuerda que la alarma de baja temperatura es utilizada tambin en el ciclo continuo (ver). Si la temperatura desciende hasta el nivel de alarma se desactiva automticamente el ciclo continuo aunque no haya transcurrido el periodo de tiempo seleccionado. La desactivacin comporta la sealizacin de alarma. Def.: AL=10 Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C Parmetro con acceso directo con Telecomando\nAH: Alarma de alta temperatura\nPermite seleccionar la alarma de alta temperatura. El valor de AH no indica la temperatura de alarma, si no el acercamiento mximo admitido respecto al punto de consigna (o punto de trabajo). Alarma de alta temperatura = (punto de consigna) + (valor de AH) + A0 Se nota que cambiando el punto de consigna cambia automticamente la alarma de alta temperatura mientras permanece fijo el acercamiento mximo admitido. Tambin la alarma de alta temperatura es de rearme automtico. Def.: AH=10 Disponible en: IR32S,IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C Parmetro con acceso directo con Telecomando 24\nAd: Retardo alarma de temperatura\nIndica los minutos que deben transcurrir antes de sealizar la alarma de temperatura desde el momento en la cual ha sido detectada. Si la temperatura, durante el retardo Ad, vuelve a los limites permitidos la alarma no es sealizada y, en el caso de una nueva condicin de alarma, el retardo parte de cero. Un retardo en la sealizacin de las alarmas de temperatura puede contribuir a eliminar falsas alarmas debidas a interferencias en la seal de la sonda o a situaciones limitadas en el tiempo (por ejemplo la puerta de la cmara abierta por un breve periodo). El retardo de la alarma de temperatura no tiene efecto sobre dos funciones particulares: el desescarche y el ciclo continuo. Para retardar eventuales alarmas de temperatura tras estas funciones, se debe actuar sobre los parmetros d8 para el desescarche (ver) y c6 para el ciclo continuo (ver). Se recuerda que durante el desescarche y el ciclo continuo no se generan alarmas de temperatura. Def.: Ad=120 (120 minutos de retardo hasta la sealizacin de las alarmas de temperatura). El defecto para los instrumentos con numero de serie menor de 5.000 es Ad=0. Ver la nota al final del manual. Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C Parmetro con acceso directo con Telecomando\nA4: Configuracin entrada digital Multifuncin\nDefine el significado de la entrada digital MULTIFUNCION. La entrada digital MULTIFUNCION puede asumir significados diferentes en funcin del valor atribuido a este parmetro, y en funcin del modelo de control utilizado. A continuacin se describen los funcionamientos previstos: A4 = 0 : ENTRADA NO ACTIVA La entrada digital Multifuncin no tiene ninguna function. A4 = 1 : ALARMA EXTERNA INMEDIATA Es posible conectar a la entrada digital una alarma externa que requiere actuacin inmediata (por ejemplo alarma de alta presin o trmico compresor). En particular la alarma es detectada cuando el contacto se abre (funcionamiento regular con contacto cerrado). La activacin de la alarma provoca la sealizacin en el display (ver alarma AI), activa el zumbador, si lo dispone, y comporta las siguientes acciones: compresor: funciona segn los valores asignados al parmetro A6 (bloqueo compr. con alarma externa, ver). ventilador: contina funcionando segn los parmetros del ventilador (F). Si la alarma externa es detectada durante un desescarche o un ciclo continuo, el control finaliza el proceso. Cuando la alarma finaliza, la maquina vuelve a funcionar segn los siguientes modos: desescarche: es permitida la posibilidad de realizar desescarches. El sucesivo es realizado tras el tiempo de intervalo entre los desescarches ajustado; compresor: si en el instante de finalizar la alarma el compresor estaba en marcha, permanece en marcha, respetando el tiempo mnimo de arranque seleccionado (parmetro c2, ver). Si estaba parado, permanece parado por un tiempo mnimo igual al tiempo mnimo de paro (parmetro c3, ver). Nota importante: se recuerda que para garantizar la seguridad de la unidad en caso de alarma grave, es necesario preveer en la misma unidad todas las seguridades electromecnicas necesarias para garantizar un correcto funcionamiento. A4 = 2 : ALARMA EXTERNA RETARDADA Significa, conexin y modalidad de funcionamiento similar a la anteriormente indicada con el parmetro A4=1. En este caso es posible retardar la sealizacin de alarma durante un tiempo, en minutos, igual al valor seleccionado en A7 (ver posteriormente). Esta configuracin es particularmente til para gestionar la alarma de baja presin. Es frecuente que, en fase de primer arranque, la unidad detecte una alarma de baja presin debido a las condiciones ambientales y no a un mal funcionamiento de la unidad. Ajustando un retardo a la alarma se evitan falsas sealizaciones. De hecho, calculando oportunamente el retardo, si la baja presin es debida a situaciones ambientales (baja temperatura) se obtendr la desaparicin automtica de la alarma antes que haya transcurrido el retardo ajustado. Las acciones sobre el compresor, ventilador, desescarche y ciclo continuo son las mismas, tras el retardo ajustado, tal y como se ha visto para A4=1.\nSi se pone A4=3, el significado varia segn el modelo utilizado: Versin IR32M A4= 3 : SELECCION SONDA Permite utilizar la entrada digital para visualizar en el display la temperatura medida por la sonda P1 o por la sonda P2. En particular con contacto abierto es visualizada la sonda P1, con contacto cerrado la sonda P2. Def.: A4=3, entrada digital para seleccin sonda Versin IR32S, IRDRS e IRDRSE con H1=0 (funcionamiento termostato) A4 = 3 : FUNCIONAMIENTO DIRECTO/INVERSO La entrada digital es utilizada para seleccionar el funcionamiento DIRECTO (para refrigeracin) o INVERSO (para calefaccin, ver tambin los parmetros r0 y r3). Con contacto abierto el instrumento funciona en DIRECTO, con contacto cerrado en INVERSO. Es posible conectar, por ejemplo, un conmutador que seleccione, segn la posicin, el funcionamiento calor/fro. Si A4=3 el estado de la entrada digital tiene prioridad sobre el parmetro r3, o sea el valor asignado al parmetro r3 resulta indiferente y cuenta solo el estado (abierto o cerrado) de la entrada digital. Todos los otros modelos, incluido IR32S, IRDRS, IRDRSE con H1=1: A4 = 3: HABILITACION DESESCARCHE Es posible conectar un contacto externo a la entrada multifuncin para habilitar o inhibir el desescarche. Cuando el contacto esta abierto el desescarche esta inhibido, es habilitado cuando el contacto esta cerrado. Si el contacto esta cerrado pero no hay demanda por parte del regulador, obviamente el desescarche no es efectuado. Si el contacto esta cerrado y hay en curso un desescarche, ante una eventual apertura de la entrada digital el desescarche es interrumpido inmediatamente y la unidad vuelve al funcionamiento normal ( sin realizar la fase de goteo o post goteo). El led "DEF" empieza a destellar indicando que falta la orden de desescarche, en espera de la proxima habilitacin (sucesivo cierre del contacto). Esta funcin es til, por ejemplo, en el caso de bancos frigorificos canalizados con desescarche por gas caliente. En estas instalaciones es necesario desescarchar por 'islas' por lo cual, en el mismo instante, algunas islas estn habilitadas para desescarchar, y otras no. Otro uso de la funcin es impedir desescarches de las unidades expuestas al publico durante el periodo de apertura. Una eventual demanda de desescarche realizada con el contacto abierto permanecer en espera hasta el cierre del contacto. A4 = 4: INICIO DESESCARCHE POR CONTACTO EXTERNO Esta funcin permite activar el desescarche por contacto externo. Este desescarche tiene mayor prioridad respecto al desescarche 'interno', por parmetro, o mediante teclado. Si el desescarche es realizado mediante contacto externo permanecen validos todos los parmetros de tipo 'd' seleccionados. En particular puede ser til poner dl=0 para habilitar solo los desescarches manuales, o por contacto externo, excluyendo los desescarches generados por el reloj interno. Esta funcin es til en el caso de que sea necesario realizar desescarches a tiempo real. Para realizarlos es suficiente conectar un temporizador mecnico o electrnico en la entrada digital. Cuando el contacto del temporizador pasa de abierto a cerrado se inicia la demanda de desescarche. Es posible, como se ha dicho en la descripcin del parmetro d5, conectar mas de una unidad al mismo temporizador. Seleccionando oportunamente el valor de d5 en cada unidad ser posible evitar desescarches contemporneos.\nt timer defrost dP(1) d5(2) defrost dP(2) d5(3) defrost dP(3) richiesta sbrinamento defrost request unit 3 unit 2 unit 1\nleyenda: t = impulso del temporizador para iniciar el desescarche: la duracin mnima debe ser de 0.5 segundos dP(1) = duracin mxima del desescarche de la unidad 1 d5(2) = retardo del desescarche por contacto externo de la unidad 2. Debe ser mayor de dP(1) si no se quieren solapar los desescarches Significados anlogos para d5(3) y dP(3)\nA4 = 5 : INTERRUPTOR PUERTA Ajustando A4 = 5 es posible gestionar el interruptor de la puerta de la cmara. A la apertura del interruptor es parado el compresor. Si se esta usando la versin IR32C o IR32P con S90OEM4PWR el control para tambin el ventilador del evaporador (puesto sobre la puerta) y, si el parmetro H1 = 0 (ver), arranca automticamente la luz de la cmara mediante la salida AUX. Al cierre de la puerta (y del contacto Multifuncin) la maquina inicia el precedente funcionamiento retardando una eventual alarma de temperatura durante un numero de horas igual al valor de d8. En el re-arranque del compresor son respetadas las eventuales temporizaciones de proteccin seleccionadas (ver parmetros c). Nota: aun en el caso de que el ventilador sea gestionado por el regulador del ventilador (ver familia F) se tiene el paro forzado del ventilador. La tabla adjunta resume las funciones que pueden ser asumidas por la entrada digital en correspondencia al valor asignado a la variable A4 y al modelo utilizado. Valor parmetro Significado 0 1 Entrada no activa Alarma externa inmediata contacto abierto = alarma activa contacto cerrado = alarma desactivada Alarma externa con retardo contacto abierto = alarma activa contacto cerrado = alarma desactivada Seleccin sondas contacto abierto = primera sonda contacto cerrado = segunda sonda Directo/Inverso contacto abierto = funcionamiento directo contacto cerrado = funcionamiento reverso Habilitacin desescarche contacto abierto = desescarche no habilitado contacto cerrado = desescarche habilitado Inicio desescarche Interruptor puerta contacto abierto = puerta abierta contacto cerrado = puerta cerrada M T (*) S X (**) Y C P\nNota: (*) con T se entiende la versin IR32S, IRDRS, IRDRSE en funcionamiento termostato, o sea con parmetro H1=0 (**) con X se entiende la versin IR32Y configurada para desescarche a tiempo, tambin en temperatura, o sea con parmetro H1=0\nA5: Este parmetro no es gestionado en los modelos analizados y debe ser mantenido a 0.\nDef.: A5=0 Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\nA6: Bloqueo del compresor por alarma externa\nEl significado de este parmetro es anlogo al del parmetro c4 (duty setting). Aunque se realiza por alarma de sonda, tambin se realiza por alarma externa detectada por la entrada multifuncin (A4= 1 o A4=2). En el caso de que intervenga una alarma externa (sea inmediata o retardada) el compresor funciona por un tiempo igual al valor asignado al parmetro A6 (en minutos), mientras permanece parado por un periodo fijo de 15 minutos. Asignando dos valores particulares, A6 asume los siguientes significados: A6 = 0 el compresor permanece siempre parado; A6 = 100 el compresor permanece siempre en marcha. El ventilador continua siendo gestionado segn los parmetros seleccionados (ver familia F). En el caso que este activo tambin el duty setting por alarma sonda (parmetro c4) el control utiliza el valor de c4. Def.: A6=0 (compresor parado en caso de alarma externa) Disponible en: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\nA7: Retardo deteccin de la alarma externa (entrada Multifuncin)\nEstablece el retardo (en minutos) desde la deteccin de la alarma externa cuando A4=2 (ver). Def.: A7=0 Disponible en: IR32S,IRDRS, IRDRSE, IR32Y, IR32P, IRDRC e IR32C\nF = parmetros para la gestin del Ventilador del Evaporador\nF0 F1 F2 F3 Fd PARAMETROS VENTILADOR Ventilador ligado al regulador del ventilador (0=no,1=si) Temperatura paro ventilador (relativa a temp. ambiente) STOP ventilador con compresor parado (0=no,1=si) Stop ventilador durante el desescarche (0=no,1=si) Paro post goteo Tipo C F C C F Min 0 0 0 0 0 Max 1 +20 1 1 15 U.M. flag C/F flag flag min Def 0 5 1 1 3\nF0: Ventilador ligado al regulador del ventilador\nEl ventilador puede ser ligado al regulador del ventilador que lo gestiona en funcin de la temperatura detectada por las sondas de desescarche y de regulacin. Como alternativa el ventilador funciona siempre con la posibilidad de pararlo cuando el compresor esta parado (ver parmetro F2), durante el desescarche (ver parmetro F3), durante un periodo de goteo (ver parmetro dd) y por un periodo de post goteo (ver parmetro Fd). Los valores admitidos para este parmetro son: 0 = no. En este caso el ventilador no esta ligado al regulador del ventilador pero hay los parmetros F2, F3 y Fd. 1 = si. El ventilador esta ligado al regulador del ventilador (ver parmetro F1) Se recuerda que si se ha previsto un periodo de goteo (dd > 0), el ventilador ser parado Def.: F0=0, o sea no ligado al regulador del ventilador. Disponible en: IR32P, IRDRC e IR32C\nF1: Temperatura paro ventilador (parmetro operativo solo si F0=1).\nEl regulador activa el ventilador solo cuando la temperatura del evaporador es suficientemente mas baja que la temperatura ambiente. El parmetro F1 indica la mnima diferencia que debe existir entre la temperatura ambiente y la temperatura del evaporador para que el ventilador sea accionado. Una vez parado el ventilador, vuelve a arrancar cuando la diferencia entre las dos sondas es igual a F1+A0, donde A0 es el diferencial del regulador del ventilador (ver figura).\nDef.: F1=5, o sea el ventilador permanece en marcha hasta que el evaporador esta 5 grados mas fro que el ambiente. Disponible en: IR32P, IRDRC e IR32C\nF2: STOP ventilador con compresor parado (parmetro operativo solo si F0=0)\nPermite decidir si el ventilador debe funcionar siempre (excluidos F3, dd e Fd) o solo cuando funciona el compresor. Si F0=1 el ventilador es gestionado por el regulador del ventilador y por tanto en marcha o parado en funcin de la diferencia de temperatura entre evaporador y ambiente, independientemente del estado del compresor. 0 = no. El ventilador funciona aun con el compresor parado 1 = si. El ventilador esta parado cuando el compresor esta parado. Def.: F2=1, ventilador parado con compresor parado Disponible en: IR32P, IRDRC e IR32C\nF3: Stop ventilador durante el desescarche (parmetro operativo solo si F0=0)\nPermite decidir si el ventilador debe funcionar o no durante el desescarche. No esta activo si el ventilador es gestionado por el regulador del ventilador. 0 = no: el ventilador funciona durante el desescarche. 1 = si: el ventilador no funciona durante el desescarche. Se recuerda que durante el tiempo de goteo, esta previsto, que el ventilador este siempre parado. Def.: F3=1, ventilador evaporador parado durante el desescarche. Disponible en: IR32P, IRDRC e IR32C 28\nFd: Paro post goteo (activo ya sea con F0=0 o F0=1)\nEl ventilador, tras el desescarche, puede ser bloqueado por un periodo (en minutos) definido por el valor de Fd. Esto es til para permitir al evaporador volver a su temperatura tras el desescarche, evitando enviar aire 'caliente' al interior de la cmara. En el caso de gestin con regulador del ventilador, no es necesario seleccionar un tiempo Fd por cuanto el regulador procede a arrancar el ventilador cuando el evaporador esta a su temperatura. Si el regulador del ventilador esta activo (F0=1), asignando a Fd un valor diferente a cero, el ventilador permanece parado por un tiempo igual al valor de Fd, independientemente de la temperatura del evaporador. Def.: Fd= 3 minutos de paro post-goteo. Disponible en: IR32P, IRDRC e IR32C Parmetro con acceso directo con Telecomando\nEsquema resumen del funcionamiento del ventilador del evaporador\nH = otras predisposiciones\nOTRAS PREDISPOSICIONES Tipo H0 Direccin serial C H1 Configuraciones particulares: IR32S, IRDRS, IRDRSE, IR32Y, C IRDRC, IR32C e IR32P H2 H2 Deshabilitacin Teclado y/o Telecomando C H3 Cdigo de habilitacin programacin con telecomando C Min 0 0 0 0 Max U.M. 15 1 flag 1 199 flag Def 0 0 1 1 0\nH0: Direccin serial\nPermite asignar al instrumento una direccin a la cual responde cuando esta conectado a un sistema de supervisin y/o teleasistencia. Se habla tambin de conexin serial o conexin en red. Def.: H0 = 0 Disponible en todos los modelos\nH1: Configuraciones especiales\nEste parmetro permite definir funciones particulares que varan al variar de modelo. Si tiene: IR32S, IRDRS, IRDRSE: pueden trabajar como un simple termostato (H1=0, valor previsto en fabrica) o como termostato y control de desescarche para unidades estticas a temperatura normal (desescarche por paro del compresor, H1=1). En el caso que de desee el segundo tipo de funcionamiento se debe modificar la configuracin del instrumento poniendo H1=1. Def.: H1=0, funcionamiento termostato El IR32Y es un termostato con control de desescarche para unidades estticas a baja temperatura. El desescarche puede realizarse a tiempo (funcionamiento 'X') o puede ser parado por la consecucin de la temperatura deseada en el evaporador (funcionamiento 'Y'). En este segundo caso es necesario conectar al instrumento una segunda sonda llamada sonda de desescarche. Mediante el parmetro H1 se puede seleccionar el funcionamiento 'X' o 'Y'. Con H1=0 (valor previsto en fabrica) el instrumento funciona con modalidad 'X' (fin de desescarche por tiempo). Para seleccionar el modo 'Y' (fin del desescarche por temperatura) se debe poner H1=1. Def.: H1=0, funcionamiento en modalidad X IR32P, IRDRC e IR32C: Establece si el cuarto rel es usado como salida auxiliar (para luz, ventilador antivaho o otro actuador on/off) o como salida de alarma. En el primer caso (salida auxiliar) es posible arrancar/parar el actuador actuando sobre la tecla . En caso que este conectada el rel la luz de la unidad es posible encenderla/apagarla, ademas de pulsando tecla indicada, automticamente a la apertura de la puerta conectando el interruptor de puerta (ver parmetro A4). En el segundo caso el rel seala eventuales situaciones de alarma permitiendo activacin de una sirena o otra indicacin de alarma remota. En la practica se tiene: 0 = salida auxiliar1 salida de alarma. Def.: H1=1, rel de alarma el la el la =\nH2: Deshabilitacin Teclado y/o Telecomando\nUtilizando el parmetro H2 es posible impedir la modificacin del SET y de los otros parmetros de funcionamiento cuando el instrumento esta puesto en zonas accesibles al publico. Las posibilidades son: Parmetro 0 1 2 3 Teclado deshabilitado habilitado deshabilitado habilitado Telecomando habilitado habilitado deshabilitado deshabilitado\nCon el teclado deshabilitado, no es posible modificar el SET y los parmetros de tipo ''F'', pero es posible visualizar su valor. Los parmetros de tipo ''C'', protegidos por password, pueden ser modificados siguiendo el procedimiento anteriormente descrito. Con el telecomando deshabilitado solo es posible ver el valor de los parmetros pero no modificarlos. Advertencia: si se pone H2=2 o H3=3 con el telecomando, esto es instantneamente deshabilitado sin tener que confirmar con la tecla "Memo". Para rehabilitar el telecomando poner H2=0 o H2=1 desde el teclado. Para los instrumentos con numero de serie <10.000 H2 puede asumir solo los valores 0 o 1.\nH3: Cdigo de habilitacin para la programacin con telecomando\nEl parmetro H3 atribuye un cdigo de acceso al control. Como ya se ha indicado, esto hace posible el uso del telecomando cuando hay varios controles en el mismo panel sin el peligro de interferencias. Para mas detalles ver el capitulo relativo al telecomando de programacin. Def.: H3=00, programacin con telecomando sin cdigo. Disponible en todos los modelos\nCONSEJOS PARA UNA INSTALACIN OPTIMA\nAntes de seguir cada conexionado elctrico leer los consejos y observar atentamente los esquemas adjuntos en las paginas sucesivas. Se recuerda que es necesario disponer en la unidad todas las seguridades electromecnicas para garantizar un correcto funcionamiento.\nEvitar el montaje de los controles en ambientes que presenten las siguientes caractersticas:\n1) 2) 3) 4) Humedad relativa mayor del 85% Fuertes vibraciones o golpes Exposicin a continuos goteos de agua Exposicin a atmsferas agresivas (ej: gas sulfrico o amoniacal, nieblas salinas, humos) para evitar corrosin y/o oxidacin. 5) Altas interferencias magnticas y/o radiofrecuencia (evitar la instalacin de la maquina cerca de antenas). 6) Exposicin de los controles a la radiacin solar directa y a los agentes atmosfricos en general.\nEn el conexionado de los reguladores es necesario respetar las siguientes normas:\n1) La no correcta conexin a la tensin de alimentacin puede daar seriamente el sistema. 2) Utilizar punteras adecuadas a los bornes de conexion. Introducir una sola puntera por borne y apretar el tornillo. Una vez realizado esto tirar ligeramente del cable para asegurarse de su fijacin. 3) Separar el mximo posible los cables de las sondas y las entradas digitales de los cables con cargas inductivas o de potencia para evitar posibles disturbios electromagnticos. No pasar nunca por la misma canalizacin (incluidas las de los cuadros elctricos) los cables de potencia y los cables de las sondas. Evitar que los cables de las sondas sean instalados en las inmediaciones de dispositivos de potencia (Contactores, Magnetotrmicos o otros). Reducir al mximo posible el recorrido de los cables de las sondas y evitar que compartan recorridos con los dispositivos de potencia. Usar como sonda de fin de desescarche solo sondas garantizadas IP67; posicionar las sondas con el bulbo vertical y el cable de la sonda hacia abajo a modo de favorecer el drenaje de la eventual condensacin. Se recuerda que la sonda de temperatura es un termistor (NTC o PTC) y no tiene polaridad por lo cual es indiferente el orden de conexin de los extremos. 4) Las sondas pueden prolongarse hasta una distancia mxima de 100mt del control. Para prolongar las sondas usar cable con seccin mnima de 1mm, a ser posible apantallado. En este caso la pantalla deber ser conectada al borne 7 del control; no conectar a tierra o a otras referencias el otro extremo de la pantalla (o sea la parte del sensor). 5) Si se ha previsto la conexin a una red de supervisin mediante la tarjeta IR32SER es necesario observar la puesta a tierra del sistema. En particular: a) no deber ser conectado a tierra el secundario del transformador que alimenta los instrumentos. En el caso de que sea necesario conectarse a un transformador con secundario a tierra, deber ser interpuesto un transformador de aislamiento. Si es necesario Carel tiene en su lista de precios un transformador de aislamiento con estas caractersticas: transformador de 24Vac a 24Vac, 20VA cod. 0907651AXX. b) si varios controles son conectados al mismo transformador, deber ser respetada la polaridad del cableado de forma que el borne '4' de todos los controladores estn conectados a una misma fase del transformador, y el borne '5' de todos los controladores a la otra fase del transformador. Ver la figura adjunta para mas detalles. 6) Evitar tocar con los dedos los componentes electrnicos montados en la tarjeta para evitar descargas electrostticas del operador hacia los componentes ya que esto puede daar seriamente el equipo.\nEjemplo de cableado en el caso de conexin serial de los instrumentos: Main = alimentacin principal\nTRF = transformador INS TRF = transformador de aislamiento\n= puesta a tierra\nSER = conexin serial al sistema de supervisin\nConexionado de los modelos disponibles\nESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO\nTal y como se indic anteriormente, los leds de indicacin pueden asumir 3 estados: parado, cuando la funcin indicada o el dispositivo interesado no esta activo en marcha, cuando la funcin indicada o el dispositivo interesado esta activo intermitente, cuando el funcionamiento es impedido por una situacin de alarma, por un retardo o por un estado particular de la entrada Multifuncin. Existen estados particulares del intrumento en los cuales no es inmediata la aparicin del estado de los leds de sealizacin. Esto puede inducir a errores sobre el estado del control. Para mayor comodidad se adjunta el estado de los leds en tales funcionamientos. ESTADOS 'PARTICULARES' Intervalo de desescarche Espera desescarche Desescarche solicitado Ejecucin desescarche Goteo Post goteo Alarma grave led COMP led FAN led DEF apagado apagado intermitente encendido apagado led C. CONT\n= el led puede estar indiferentemente en marcha, apagado o intermitente en funcin de otros parmetros\ny situaciones ambientales (temperatura, punto de consigna, diferencial, etc.) Valen las consideraciones generales hechas arriba sobre el estado de los leds.\nSucesin de las principales fases\nPara mayor comodidad se adjunta un grfico con la sucesin de todas las fases previstas en caso de desescarche. Se recuerda que algunas fases (ej. goteo o post goteo) pueden ser habilitadas o inhibidas con una oportuna seleccin de los parmetros. Aunque el tipo de actuador gestionado y la modalidad de regulacin dependen del tipo de instrumento seleccionado y de su configuracin. FASE funcionamiento normal desescarche goteo post goteo restaura el funcionamiento normal todos los modelos (*)\nIR32S, IRDRS, IRDRSE con H1=1, y en todos los dems el compresor y el FUNCION es controlada la temperatura de la ventilador del unidad evap.(solo en el IR32C y en IR32P) son parados para favorecer el drenaje del agua tras el desescarche (*) es obviamente excluido en la versin solo termmetro IR32M\nMODELOS todos los modelos QUE ES (*) PREVISTA\nIR32S,IRDRS, IRDRSE con H1=1, y en todos los dems es desescarchado el evaporador en el modo seleccionado\nIR32C, IRDRC e IR32P\nel ventilador se es restaurado mantiene parado el control de la para permitir al temperatura evaporador bajar la temperatura\nSucesin de las fases\nALARMAS Y BUSQUEDA DE AVERIAS\nFuncionamientos anormales o particulares\nLos instrumentos de la serie Infrared estn preparados para detectar automticamente los principales mal funcionamientos. En caso de mal funcionamiento el microprocesador activa las siguientes acciones: el mal funcionamiento es sealizado en el display con un oportuno cdigo de alarma. En particular el instrumento visualiza en el display alternativamente el cdigo de alarma y la temperatura leda por la sonda. En el caso de varias alarmas, estas son visualizadas sucesivamente. algunas alarmas hacen sonar, si se dispone, el zumbador interno; para estas mismas alarmas el rel AUX, si se dispone y si ha sido configurado como salida de alarma (ver parmetro H1), se activa.\nPulsar el tecla se para el zumbador y se desexcita el rel mientas el cdigo de alarma desaparece solo cuando desaparece la causa que lo ha generado. Los cdigos de alarma previstos son mostrados en la siguiente tabla: CODIGO ALARMA E0 E1 AI Ad LO HI EA, EE, Eb Ed dF ZUMBADOR y Rel AUX activos no activos activos activos activos activos no activos no activos no activos DESCRIPCION error sonda regulacin error sonda de desescarche alarma externa inmediata alarma externa retardada alarma baja temperatura alarma alta temperatura error memorizacin datos fin desescarche por time-out desescarche en ejecucin MODELOS en los que esta previsto TODOS IR32Y,IR32C,IRDRC e IR32P TODOS, si es conectada la alarma externa TODOS, si es conectada la alarma externa TODOS TODOS TODOS IR32Y,IR32C,IRDRC e IR32P TODOS\nDescripcin de las principales sealizaciones de alarma.\nEl arranque de la funcin relativa es retardado por una temporizacin, en espera de una confirmacin externa o inhibida por otro procedimiento en curso. Ej. si se esta en ciclo continuo y hay peticin de desescarche, este ultimo permanecer en espera de la conclusin del ciclo continuo y el led relativo (def) destellara.\nE0 INTERMITENTE ( solo si hay otras alarmas activas)\nerror sonda de regulacin Sonda no funciona: la seal de la sonda esta cortada o en corto circuito Sonda no funciona: la seal de la sonda esta cortada o en corto circuito Parmetro /0 no correspondiente a la predisposicin hardware del instrumento.\nerror sonda evaporador Sonda no funciona: la seal de la sonda esta cortada o en corto circuito Sonda no funciona: la seal de la sonda esta cortada o en corto circuito Parmetro /0 no correspondiente a la predisposicin hardware del instrumento.\nalarma de entrada digital Multifuncin inmediata Verificar la entrada 'Multifuncin" y el parmetro A4\nalarma de entrada digital Multifuncin retardada Verificar la entrada 'Multifuncin" y los parmetros A4 y A7\nalarma de baja temperatura. La sonda ha detectado una temperatura inferior al punto de consigna de un valor superior al parmetro AL. Verificar los parmetros AL, Ad y A0 La alarma desaparece automticamente cuanto la temperatura vuelve a los limites seleccionados (ver parmetro AL).\nalarma de alta temperatura. La sonda ha detectado una temperatura superior al punto de consigna de un valor mayor al parmetro AH. Verificar los parmetros AH, Ad y A0 La alarma desaparece automticamente cuanto la temperatura vuelve a los limites seleccionados (ver parmetro AH).\nEA, EB, EE VISUALIZADOS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO O AL ARRANQUE\nerror en la adquisicin de datos. Ver la seccin 'Procedimiento de Reset'\nEl ultimo desescarche ha terminado por superacin del tiempo mximo de desescarche sin la consecucin del punto de consigna de fin de desescarche. Verificar parmetros dt, dP y d4 Verificar la eficacia del desescarche Si el siguiente desescarche termina por temperatura, la indicacin desaparece automticamente.\ndesescarche en ejecucin No es una sealizacin de alarma ,si no, una indicacin de que el instrumento esta realizando un desescarche. Aparece solo si el parmetro d6 = 0.\nEn las siguientes paginas se adjuntan otras situaciones de funcionamiento anmalo distintas por modelos. Son indicadas las causas mas frecuentes y se sugieren algunas verificaciones. La organizacin Carel esta tambin a su disposicin para sugerencias e informaciones.\nQue hacer si el telecomando no funciona\nverificar que tenga bateras y que estn colocadas correctamente verificar que las bateras no estn gastadas; verificar que el instrumento este predispuesto para el telecomando (la penltima letra del cdigo debe ser R); verificar que no existan obstculos entre el telecomando y el control; verificar que el transmisor del telecomando y el infrarrojo del control no estn sucios; verificar que la distancia entre el telecomando y el control no sea mayor de 3mt. En el caso de que se necesite acceder a los parmetros, pero no sea posible modificar el valor, controlar que no este activada la proteccin (ver la descripcin del parmetro H2)\nQue hacer si el IR32S, IRDRS o IRDRSE no funcionan\nPROBLEMA el compresor no arranca: contacto abierto led compresor apagado el compresor no arranca: contacto abierto led compresor intermitente la temperatura esta fuera de los limites previstos y no hay indicacin de alarma y el zumbador, si dispone, no suena es sealada la alarma IA o Ad (entrada Multifuncin) sin que este realmente activa CAUSA si H1=0 modalidad de trabajo errnea: calor en lugar de fro o viceversa retardo compresor en marcha VERIFICAR parmetro r3 si A4=3 verificar estado entrada digital parmetros c0, c1 y c2\nretardo alarma en marcha\nla entrada Multifuncin genera una alarma cuando el contacto se abre\nno es detectada la alarma conectada a la entrada Multifuncin\nretardo alarma en marcha o error de programacin de los parmetros\nel desescarche no es activado: contacto abierto led Desescarche apagado el desescarche manual no se activa y el led Desescarche destella aparece la alarma de alta temperatura tras un desescarche\nsi H1=1: ciclo de desescarche demasiado corto (dP) intervalo entre los desescarches dI=0: en este caso no es activado el desescarche estn en marcha los tiempos de proteccin del compresor\nverificar el conexionado de la entrada y si esta cerrado en funcionamiento normal verificar si a4=1 o A4=2 Se A4=1 verificar el estado de la entrada digital si A4=2 verificar A7 parmetros dP y dI\nel retardo de la alarma tras desescarche es muy corto o el punto de consigna de alarma demasiado bajo si H1 = 1, el bloqueo del display la temperatura ambiente no ha alcanzado el permanece aun despus del valor del punto de consigna o bien no ha transcurrido el tiempo d8 desescarche el instrumento no ha actualizado el viejo tras la modificacin de un valor o bien no se ha terminado la parmetro el control sigue programacin de los parmetros de modo trabajando con los viejos valores correcto pulsando la tecla no se activa el ciclo continuo Es necesario pulsar la tecla antes que\nparmetro d9 (seleccionar d9=1, ver advertencias) parmetros d8 y AH\nesperar o reducir d8\nparar y encender el instrumento o bien rehacer la programacin de los parmetros de forma correcta ver nota pag.6\nla tecla Con la programacin de fabrica puede suceder que, dentro los 120 minutos de retardo previstos (Ad), la unidad no este dentro de los limites de +/-10 grados (AL y AH) respecto a los puntos de consigna ajustados por los cuales se activan las alarmas de temperatura. En tal caso se sugiere aumentar el retardo modificando el parmetro Ad.\nQue hacer si el IR32Y no funciona\nPROBLEMA el compresor no arranca: contacto abierto led compresor intermitente la temperatura esta fuera de los limites previstos no hay indicacin de alarma y el zumbador, si dispone, no suena es sealada la alarma IA o Ad (entrada Multifuncin) sin que este realmente activa CAUSA retardo compresor en marcha goteo post desescarche en curso retardo alarma en marcha VERIFICAR parmetros c0, c1 y c2 y dd verificar Ad\nel desescarche no es activado: contacto abierto led Desescarche apagado el desescarche no es activado: contacto abierto led Desescarche intermitente el desescarche manual no se activa y el led Desescarche destella aparece la alarma de alta temperatura tras un desescarche\nsi H1=0: ciclo de desescarche muy corto (dP) intervalo entre los desescarches dI=0: en este caso no esta activado el desescarche parmetros dt y /d si H1=1: la temperatura de fin desescarche sonda de desescarche es demasiado baja. Se sugiere verificar la sonda de desescarche y la temperatura leda en el evaporador (param.d/). estn en marcha los tiempos de proteccin del compresor parmetro d9 (seleccionar d9=1, ver advertencias) parmetros d8 y AH\nel retardo alarma tras desescarche es demasiado corto o el punto de consigna de alarma demasiado bajo el bloqueo del display permanece la temperatura ambiente no ha alcanzado el aun tras el desescarche valor del punto de consigna o bien no ha pasado el tiempo d8 tras la modificacin de un el instrumento no ha actualizado el viejo parmetro el control continua valor o bien no se ha terminado la trabajando con los viejos valores programacin de los parmetros de forma correcta o sea pulsando la tecla no se activa el ciclo continuo Es necesario pulsar la tecla antes que\nparar y arrancar el instrumento o bien rehacer la programacin de los parmetros de forma correcta ver nota pag.6\nla tecla Con la programacin de fabrica puede suceder que, dentro los 120 minutos de retardo previstos (Ad), la unidad no este dentro de los limites de +/-10 grados (AL y AH) respecto a los set-points ajustados por los cuales se activan las alarmas de temperatura. En tal caso se sugiere aumentar el retardo modificando el parmetro Ad.\nQue hacer si el IR32P, IRDRC o el IR32C no funcionan\nverificar el conexionado de la entrada y si esta cerrado en funcionamiento normal no es detectada la alarma no es detectada la alarma conectada a la verificar si a4=1 o A4=2 conectada a la entrada Multifuncin entrada Multifuncin Se A4=1 verificar el estado de la entrada digital si A4=2 verificar A7 parmetros dt y /d sonda el desescarche no es activado: si H1=1: la temperatura de fin de desescarche desescarche es demasiado baja. Se contacto abierto sugiere verificar la sonda de desescarche led Desescarche intermitente y la temperatura leda en el evaporador (param.d/). el desescarche manual no se activa estn en marcha los tiempos de parmetro d9 (seleccionar y el led Desescarche destella proteccin del compresor d9=1, ver advertencias) parmetros d8 y AH aparece la alarma de alta el retardo alarma tras desescarche es temperatura tras un desescarche demasiado corto o el punto de consigna de alarma demasiado bajo el instrumento no ha actualizado el viejo parar y arrancar el tras la modificacin de un valor o bien no se ha terminado la parmetro el control continua instrumento o bien rehacer programacin de los parmetros de trabajando con los viejos valores la programacin de los forma correcta o sea pulsando la tecla parmetros de forma correcta el bloqueo del display permanece la temperatura ambiente no ha alcanzado aun tras el desescarche el valor del punto de consigna o bien no ha pasado el tiempo d8 el ventilador no arranca ha sido seleccionado un retardo al arranque del compresor y del contacto ventilador abierto ventilador led compresor destella si F0=1 (ventilador gestionado por el led ventilador destella regulador del ventilador) el evaporador esta <caliente>: se puede leer la temperatura del evaporador seleccionando parmeter 'd/' esta en marcha el goteo el diferencial (F1) es demasiado elevado. esta en marcha un retardo post goteo si F0=0 F2=1 y el compresor esta parado esta en marcha el goteo esta en marcha el paro post goteo no se activa el ciclo continuo Es necesario pulsar la tecla antes esperar o reducir d8\nverificar c0 parmetros F0, F1, Fd, dd y d/\nparmetros F0, F2, dd y Fd\nver nota pag.6\nque la tecla Con la programacin de fabrica puede suceder que, dentro los 120 minutos de retardo previstos (Ad), la unidad no este dentro de los limites de +/-10 grados (AL y AH) respecto a los puntos de 41\nconsigna ajustados por los cuales se activan las alarmas de temperatura. En tal caso se sugiere aumentar el retardo modificando el parmetro Ad.\nModelos Alimentacin: Wide range: 12-24Vac/dc, 10%, 50/60Hz Universal: 24-240Vac/dc, 10%, 50/60H 24 Vac, 10% y 230 Vac, 15% Consumo Precisione: NTC Carel PTC Tipo de sonda utilizada para la regulacin: NTC Carel (10 K Ohms a 25C): estandard en PTC 985 Ohms a 25 C, bajo pedido en: Tipo de sonda utilizada para el desescarche: NTC Carel (10 K Ohms a 25C), estandard en: PTC 985 Ohms a 25 C, bajo pedido en: Campo de trabajo:-40 /90 C (-40 a 120 C con PTC) Condiciones de trabajo: 0/50 C , <80rH% Condiciones de almacenamiento :-10/70 C, <80rH% (*) 0/50 C, <80% Hr para IR32S con alimentacion universal TERMINAL USUARIO Display led de 2 cifras y media Zumbador de sealizacin, bajo pedido en: Indicacin compresor ON Indicacin desescarche ON Indicacin ventilador ON Indicacin ciclo continuo ON FUNCIONES PARTICULARES Duty setting Ciclo continuo Entrada Multifuncin Salida Multifuncin (IR32P solo con S90OEM4PWR) Conexin serial Proteccin teclado IR32M 2VA IR32S 2VA IRDRS0 IRDRSE IR32Y 3VA 230 3VA 1C 3VA 3VA IR32P IR32C 3VA IRDRC 3VA\nModelos Sonda Virtual Punto decimal PROGRAMACION Teclas Telecomando (predisposicin bajo pedido) CARATTERISTICAS MECANICAS Dimensiones: 33x75x72 33x75x64 Grado de proteccin IP65 IP40 CALIDAD Y PRECISION Test in circuit Watch dog Immunidad a los disturbios / compatibilidad elettromagnetica segn normativa IEC 801-2 y 801-4 nivel 4\nCaractersticas elctricas de los rels presentes en todos los modelos excluido el rel dedicado al compresor de la tarjeta S90RDPW200 Mxima corriente de punta = 10A Mxima corriente conmutable = 8A Mxima potencia conmutable = 2000 VA Mxima carga resistiva conm. a 220 Vac=1760 W Mxima carga inductiva 300W a 220Vac (cos =0.7) Mxima tensin conmutable = 250 Vac Caractersticas elctricas del rel del compresor presente en la tarjeta S90RDPW200 Mxima corriente de punta = 70A Mxima corriente conmutable = 20A Mxima potencia conmutable = 5000 VA Mxima carga resistiva conm. a 220 Vac=4400 W Mxima carga inductiva 1800W a 220Vac (cos =0.7) Mxima tensin conmutable = 250 Vac\nTABLA RESUMIDA DE LOS PARMETROS\n/0 /C /2 /3 /4 /5 /6 PARAMETROS SONDA Tipo sonda (0=NTC,1=PTC) Calibracin Estabilidad medida Velocidad lectura sonda Sonda virtual C /F (0=C, 1=F) Punto decimal (0=si, 1=no) PARAMETROS REGULADOR Diferencial regulador Set mnimo admitido Set mximo admitido Funcionamiento Directo / Inverso (Directo r3=0, Inverso r3=1) PARAMETROS COMPRESOR Retardo arranque del compresor al arranque del instrumento Tiempo mnimo entre 2 arranques sucesivos del compresor Tiempo mnimo de paro del compresor Tiempo mnimo de funcionamiento del compresor Duty setting (Seguridad compresor, 0=OFF,100=ON) Duracin ciclo continuo Exclusin alarma tras ciclo continuo PARAMETROS DESESCARCHE Tipo de desescarche (0=resistencia,1=gas caliente) Intervalo entre los desescarches Set point temperatura de fin desescarche Duracin mxima desescarche Desescarche al arranque del instrumento (0=no,1=si) Retardo deses. al arranque instrumento o por ent. Multifuncin Bloqueo visualizacin durante el desescarche (0=no,1=si) Tiempo goteo Tiempo exclusin alarma tras desescarche y/o puerta abierta Prioridad desescarche sobre proteccin compresor (0=no,1=si) Lectura sonda desescarche Base de los tiempos (0=horas/min,1=min/seg) Tipo C F C C C C C Tipo F C C C Tipo C C C C C C C Tipo C F F F C C C F F C F C Min 0 -20 1 1 0 0 0 Min 0.1 -40 r1 0 Min 0 0 0 0 0 0 0 Min 0 0 -40 1 0 0 0 0 0 0 0 Max 1 +20 15 15 100 1 1 Max +19.9 r2 +199 1 Max 15 15 15 15 100 15 15 Max 1 199 +199 199 1 199 1 15 15 1 1 U.M. C/F flag flag U.M. C/F C/F C/F flag U.M. min min min min min ore ore U.M. flag ore C/F min flag min flag min ore flag C/F flag Def 0 0.0 4 8 0 0 0 Def 2 -40 90 0 Def 0 0 0 0 0 4 2 Def 0 8 4 30 0 0 1 2 1 0 0 Nuevo\nrd r1 r2 r3\nc0 c1 c2 c3 c4 cc c6\nd0 de dt dP d4 d5 d6 dd d8 d9 d/ dC\nA0 AL AH Ad A4\nPARAMETROS DE ALARMA Diferencial alarma y ventilador Alarma baja temperatura (diferencia respecto al punto de consigna) Alarma alta temperatura (diferencia respecto al punto de consigna) Retardo alarma temperatura Configuracin entrada Multifuncion:todos los modelos escluso IR32M IR32M (debe ser mantenido a 0) Duty setting en caso de alarma externa (0=OFF,100=ON) Retardo deteccin alarma externa (A4=3, Entr.Multifunc.) PARAMETROS VENTILADOR Ventilador ligado al regulador del ventilador (0=no,1=si) Temperatura paro ventilador (relativa a temp. ambiente) STOP ventilador con compresor parado (0=no,1=si) Stop ventilador durante desescarche (0=no,1=si) Paro post goteo OTRAS PREDISPOSICIONES Direccin serial Configuracin tipo: IR32S e IR32Y IRDRSE IRDRS0 IR32C e IR32P IRDRC Deshabilitacin Teclado y/o Telecomando Cdigo de habilitacin programacin con telecomando\nTipo C F F C C\nMin 0.1 0 0 0 0\nMax +20 +199 +199 199 5\nU.M. C/F C/F C/F min -\nDef 0.2 10 10 120 0 3 0 0 0 Def 0 5 1 1 3 Def 0 0 1 1 00\nC C C Tipo C F C C F Tipo C C C C\n0 0 0 Min 0 0 0 0 0 Min 0 0 0 0\n5 100 199 Max 1 +20 1 1 15 Max 15 1 1 199\nmin min U.M. flag C/F flag flag min U.M. flag flag -\nF0 F1 F2 F3 Fd\nCorrespondencia temperatura/resistencia para termistores NTC\nTal como se ha indicado en la descripcin del parmetro /0, las sondas de temperatura con termistor NTC, normalmente previstas para los controles Infrared, al variar la temperatura varia un parmetro elctrico, o sea su propia resistencia. A continuacin se adjuntan los valores de resistencia correspondientes a varias temperaturas. En caso de mal funcionamiento o de regulacin imprecisa se aconseja verificar el funcionamiento de la sonda mediante el siguiente procedimiento: se mide la temperatura medida por la sonda con un termmetro patrn se mide con un ohmmetro la resistencia de la sonda y se la compara con los valores de la tabla. Vista la variabilidad presentada por los termistores, en la tabla se presentan 3 valores de resistencia para cada temperatura: Rstd es el valor resistivo tpico a la temperatura indicada Rmin es el valor mnimo Rmax es el valor mximo. Para simplificar en la tabla se presentan los valores relativos a un numero limitado de temperaturas. Los valores intermedios pueden ser determinados, con buena aproximacin, por interpolacin. Correspondencia temperatura / resistencia para la sonda de temperatura NTC Carel Temperatura Rmin Rstd Rmax -40 C 181.10 K Ohms 188.40 K Ohms 195.90 K Ohms -30 C 107.50 K Ohms 111.30 K Ohms 115.10 K Ohms -20 C 65.80 K Ohms 67.74 K Ohms 69.74 K Ohms -10 C 41.43 K Ohms 42.25 K Ohms 43.50 K Ohms 0 C 26.74 K Ohms 27.28 K Ohms 27.83 K Ohms 10 C 17.67 K Ohms 17.95 K Ohms 18.24 K Ohms 20C 11.95 K Ohms 12.09 K Ohms 12.23 K Ohms 30 C 8.21 K Ohms 8.31 K Ohms 8.41 K Ohms 40 C 5.73 K Ohms 5.82 K Ohms 5.92 K Ohms 50 C 4.08 K Ohms 4.16 K Ohms 4.24 K Ohms 60 C 2.95 K Ohms 3.02 K Ohms 3.09 K Ohms 70 C 2.17 K Ohms 2.22 K Ohms 2.28 K Ohms 80 C 1.62 K Ohms 1.66 K Ohms 1.71 K Ohms 90 C 1.22 K Ohms 1.26 K Ohms 1.30 K Ohms\nAdvertencia para los controles (serie IR32) con numero de serie menor de 5.000\nSi el instrumento tiene un numero de serie menor de 5.000 (verificar el valor del 'SERIAL NUMBER' indicado en la etiqueta puesta en el dorso del instrumento) su configuracin de fabrica difiere, en dos parmetros, de todo lo anteriormente indicado. Concretamente son:\nPARAMETROS DE ALARMA Ad Retardo alarma temperatura\nPARAMETROS DESESCARCHE d9 Prioridad desescarche sobre la compresor (0=no,1=si)\nTodas las veces que se accede a los parmetros tipo 'C' (con el teclado del instrumento o con el telecomando), el instrumento visualiza el parmetro /0. Tal y como se ha indicado en la descripcin de los parmetros relativos a las sondas, tales parmetros pueden ser modificados solo en situaciones excepcionales. Por ultimo estos instrumentos tienen un procedimiento de reset que difiere del descrito anteriormente. Concretamente se debe:\nProcedimiento de reset para los instrumentos con numero de serie menor de 5000.\nEn situaciones de funcionamiento muy particulares (fuertes disturbios impulsivos de origen electromagntico) puede suceder que el instrumento presente errores en la memorizacin interna de los datos. Estos errores pueden comprometer el correcto funcionamiento del instrumento. En el caso que el microprocesador detecte un error en la memorizacin de los datos, es visualizado en el display una de las siguientes siglas:\nPara volver al funcionamiento correcto es necesario seguir un procedimiento particular llamado de RESET: quitar tensin al instrumento; teniendo pulsada la tecla en el display aparece " dar tensin al instrumento; (*) ";\ntras algunos segundos el instrumento inicia el funcionamiento normal. en el caso de que persista el error EE, pulsar el tecla hasta que desaparezca la indicacin de error. En el caso que el error EE persista es necesario sustituir el instrumento. Si la indicacin desaparece es posible continuar con el uso del instrumento. Se sugiere verificar lo antes posible el control ya que puede no ser garantizada la precisin original. (*) El procedimiento de RESET asigna a todos los parmetros el valor estandard ( o de Defecto). Se pierden todas las modificaciones realizadas en los parmetros de trabajo. En particular si se esta usando un instrumento previsto para sonda PTC es necesario asignar el valor correcto al parmetro /0, o sea /0=1.\nLOS CDIGOS PARA PEDIR LOS CONTROLES Y SUS ACCESORIOS\nCdigo NTC0150000 NTC3500000 NTC015W000 NTC030W000 NTC060W000 NTC0600A00 SSDNTC0000 SSWNTC0000 PTC0150000 PTC015W000 longitud cable 1,5 mt 3,5 mt 1,5 mt 3 mt 6 mt 6 mt de conducto de pared 1,5 mt 1,5 mt campo de trabajo 060 C 060 C -50100 C -50100 C -50100 C 060 C 0 / +50 C 0 / +50 C -4090C -50150 C tipo de sensor NTC, bulbo 6x40 NTC, bulbo 6x40 NTC, bulbo 6x40 NTC, bulbo 6x40 NTC, bulbo 6x40 NTC, bulbo 6x180 NTC, de conducto NTC, de pared PTC, bulbo 6x40 PTC, bulbo 6x40 I.P. IP65 IP65 IP67 IP67 IP67 IP67 IP30 IP30 IP65 IP67\nIR32M: 2 digits, NTC, 12-24Vac/dc IR32M0L000 IR32S0L000 IR32S0LBR0 IR32S0U000 IR32S0UBR0 IR32S0H000 IR32S0HBR0 IR32Y0L000 IR32Y0LBR0\nTermostato + control del desescarche solo por paro del compresor\nIR32S: 2digits, 12-24Vac/dc IR32S: 2digits, 12-24Vac/dc, para telecomando IR32S: 2digits, 24-240Vac/dc IR32S: 2digits, 24-240Vac/dc, para telecomando IR32S: 2digits, 110-240Vac/dc IR32S: 2digits, 110-240Vac/dc, para telecomando IR32Y: 2digits, 12-24Vac/dc IR32Y: 2digits, 12-24Vac/dc, para telecomando\nTermostato + control de desescharche para unidades estticas a baja temperatura\nTermostato + control de desescharche para unidades ventiladas a baja temperatura\nIR32C: 2digits, 12-24Vac/dc\nIR32C: 2digits, 12-24Vac/dc IR32P: 2digits () IR32P: 2digits, per telecomando ()\nIR32C0LBR0 IR32P0L000 IR32P0LBR0\n() IR32P: debe ser conectado al modulo de potencia S90RDPW200 (alimentacin 24-240Vac, 3 rele, 4 modules Din) o al S90OEM4PWR (24-240Vac, 4 reles,) conectados mediante el cable S90CONN000/1/2.\nZumbador de alarma IR32 tarjeta de serial IR32***B** IR32SER000\nTermostato+ control del desescarche por tiempo\nIRDRSE: 2digitos, NTC 230Vca, sin zumbador de alarma, sin possibilidad de interface serial, 2 entradas digitales, para telecomando IRDRS0: 2digitos, NTC, 24-240Vca, con zumbador de alarma, interface serial opcional, 2 entradas digitales, para telecomando IRDRC0: 2digitos, NTC, 12-24Vca, con zumbador de alarma, interface serial opcional, 2 entradas digitales, 4 salidas digitales, para telecomando IRDRSE0000\nTermostato + control de desescarche para unidaeds estticas a baja temperatura\nInterface serial para IRDR y IR96 IRDRSER000 IRTRRI0000 IRTRRE0000 IRTRRF0000 IRTRRS0000 IRTRRG0000 TRA12UNI00 TCONN60000\nITALIAN INGLES FRENCES ESPOL ALEMAN\nTRA 12: 3 VA, 220/12 Vca\nComponentes para la conexion serial\nadaptador en T para cable telefonico\nIR32M, IR32S, IR32P 75 33 64 64\nIR32Y IR32C 75 33 72 64\nIRDR Y S90RDPW2\nIR96: unidad frigorfica esttica o ventilada a temperatura normal o baja.\nEl Ir96 es un controlador electrnico microprocesado proyectado para la gestin de unidades frigorficas estticas o ventiladas. Dispone de 5 salidas a rel para comandar todos los dispositivos principales: el compresor (directamente hasta 1Hp monofsico), el ventilador del evaporador y el desescarche. El cuarto rel permite la sealizacin a distancia eventuales alarmas (alta temperatura, sonda averiada,...). El quinto rel puede ser utilizado para comandar la luz de la unidad o otras funciones auxiliares (por ejemplo el ventilador anti vaho). Dos entradas digitales programables permiten prestaciones innovadoras: gestin de alarmas automticas, desescarche en tiempo real, gestin luz cmara condicionada al interruptor de puerta. El IR96 puede ser alimentado directamente con tensin de 230 Vca (15%) ya que dispone de un transformador interno (se recomienda prever antes del instrumento un fusible de proteccin de 1 A). El punto de consigna del Ir96 es ajustable de -50 a +90 C y la temperatura es visualizada con resolucin de una dcima de grado de -19.9 a +19.9. Es construido de serie con zumbador de alarma y receptor infrarrojo para la programacin mediante telecomando. Tambin esta predispuesto para el montaje de una tarjeta serial que permite la conexin del instrumento a un sistema de supervisin y/o teleasistencia. Ir96 es una evolucin de la serie Infrared para la refrigeracin comercial. Su software a sido desarrollado considerando todas las sugerencias de nuestros clientes. A continuacin se describen en detalle las nuevas funciones.\nIR96 nuevas funciones\nMemorizacin del valor de temperatura Mnima/mxima\nLos Ir96 permiten registrar los valores de temperatura mxima y mnima, detectados por la sonda ambiente en un intervalo de tiempo, que puede llegar hasta 199 horas (ms de 8 das). En cualquier momento es posible reiniciar el periodo de registro, pulsando la tecla oportuna. Ver la descripcin de los parmetros rt, rH, rl en las prximas pginas. J Este nuevo algoritmo ser operativo en todos los controladores de la Serie Infrared a partir de Septiembre de 1996.\nDesescarche a tiempo\nEl tiempo de desescarche puede ser controlado: por temperatura, de acuerdo al sensor de desescarche, con una seguridad de mxima duracin. En este caso la alarma Ed (fin de desescarche por tiempo) puede ser deshabilitado. solo por tiempo. Este es til para aplicaciones especiales, como el mtodo de desescarche por agua. Utilizando el desescarche a tiempo la segunda sonda puede monitorizar la temperatura de salida de aire del evaporador. Tambin es posible controlar la unidad con una sonda virtual (media ponderada de las dos sondas de temperatura de entrada y de salida de aire del evaporador). Ver la descripcin de los parmetros d0, dP en las prximas pginas. J El desescarche a tiempo estar disponible para IR32C e IRDRC a partir de Septiembre de 1996.\nIntervalo entre 2 desescarches\nEn los Ir96 el intervalo entre 2 desescarches es constante. El intervalo es calculado partiendo del inicio del ciclo de desescarche. En este modo el tiempo de desescarche no influye el intervalo entre dos desescarches. Ver la descripcin de los parmetros dI en las prximas pginas. J Este nuevo algoritmo ser operativo en todos los controladores de la Serie Infrared a partir de Septiembre de 1996.\nLa entrada digital del Ir96 puede ser programada para controlar un Interruptor tienda. Cuando la tienda esta cerrada, el controlador aumenta automticamente el punto de consigna un valor seleccionado. La luz se apaga automticamente cuando la tienda esta cerrada, y se enciende cuando sta esta abierta. Ver la descripcin de los parmetros A4, A5, r4 en las prximas pginas. J Las nuevas funciones estarn operativas en todos los controladores de la Serie Infrared a partir de Septiembre de 1996.\nGestin del ventilador del evaporador\nEn funcionamiento normal los controladores de la serie Infrared pueden controlar el ventilador del evaporador: continuamente solo cuando el compresor esta en marcha en relacin a la diferencia de temperatura entre el evaporador y la temperatura de la cmara. Ahora en los Ir 96 hay una nueva opcin disponible. los ventiladores del evaporador pueden ser a la vez controlados por la temperatura absoluta del evaporador. Cod. +030220154 - rel. 1.0 01/12/97 51\nVer la descripcin de los parmetros F0, F1 en las prximas pginas. J La nueva funcin ser operativa en todos los controladores de la Serie Infrared a partir de Septiembre de 1996\nGestin del nuevo algoritmo interruptor puerta\nCuando la puerta es abierta: la luz es encendida el compresor y el ventilador del evaporador son parados las alarmas de temperatura son deshabilitadas. Transcurrido un intervalo de tiempo seleccionado, el controlador vuelve al funcionamiento normal. El nuevo algoritmo no tiene en cuenta los problemas debidos al malfuncionamiento del interruptor de la puerta Ver la descripcin de los parmetros A4, A5, H1, d8 en las prximas pginas. J El nuevo algoritmo ser operativo en todos los controladores de la Serie Infrared a partir de Septiembre de 1996.\nCuando el controlador es parado: la temperatura es visualizada la proteccin anti-ciclo del compresor es activa el led luz permanece operativo. Tambin: el estado de On/Off es memorizado en la Eeprom. En caso de fallo de tensin el controlador vuelve a la condicin precedente. la entrada digital puede ser programada como On/Off remoto. En este caso el led On/Off del frontal del instrumento esta parado. Ver la descripcin de los parmetros A4, A5, c2 en las prximas pginas. J Las entradas digitales de los IR32 e IRDR sern programables como ON/OFF remoto a partir de Septiembre de 1996\nRel de alarma N.o & n.c.\nEn los Ir96 el rel de alarma puede trabajar tanto como Normalmente Abierto como Normalmente Cerrado. Este ltimo asegura la mxima seguridad porque la alarma es activa aun en caso de falta de tensin o desconexin de cables. Ver la descripcin del parmetro H1 en las prximas pginas. J La nueva funcin ser operativa en todos los instrumentos de la Serie Infrared a partir de Septiembre de 1996\nNuevas funciones IR96: -50C y un nuevo algoritmo para la calibracin\nLos Ir96 pueden trabajar con un rango de temperatura de hasta -50C. De este modo puede ser usado como control para enfriador rpido. En los Ir96 la calibracin es operativa solo con la sonda de temperatura ambiente, que es la visualizada en el display. Ver la descripcin de los parmetros r1,r2 en las prximas pginas. J El nuevo rango de trabajo y el nuevo algoritmo para la calibracin sern operativos en todos los controladores de la serie Infrared a partir de Septiembre de 1996\nEntrada digital programable: lista de opciones\nJ J J desescarche en tiempo real entrada de alarma inmediata entrada de alarma retardada control interruptor puerta control interruptor tienda on/off remoto\nJ el nuevo algoritmo o las nuevas funciones estarn disponibles para los Ir estndar a partir de Septiembre de 1996\nRango de trabajo: Alimentacin Consumo Contenedor Montaje Temperatura de trabajo Almacenaje Conexiones Visualizacin Sealizaciones: luminosas acsticas Entradas Tipo sonda: versin NTC Salidas a rel (todas) Compresor Desescarche Ventilador Salida luz/aux Salida alarma Tipo de polucin ambiental Grado de protec. frontal -50T90 (-50/+90C; -58/+194F) 230 15% 4 VA plstico, incorporado T50 (0/50C) -10T70 (-10/+70C) sondas y entradas digitales sobre conectores extraibles, otras salidas mediante conexiones tipo faston 2 cifras y media compresor, ciclo continuo, desescarche, ventilador, IR activado alarma/luz zumbador de alarma sonda cmara, sonda desescarche, entrada multifuncin NTC CAREL 10K a 25C (para cdigos ver lista de precios) tipo de accin del dispositivo 1B segn ECC EN 60730-1 rel SPST, mxima corriente conmutable: 20A/250 V rel SPDT, mxima corriente conmutable: 8A/250 V rel SPST, max.corr.conm.: 8A/250 V , 16A/250V da 6/96 rel SPST, max.corr.conm.: 8A/250 V , 16A/250V da 6/96 rel SPDT, mxima corriente conmutable: 8A/250 V normal Ip54\nNota importante: los cables a conectar a los contactos del controlador deben resistir la mxima temperatura de trabajo determinada por la mxima temperatura ambiente prevista ms el autocalentamiento del controlador igual a 20 C. Prever tambin antes del controlador un fusible de proteccin de 1A, 250V .\nAdvertencia: por el respeto de las normativas de seguridad atenerse escrupulosamente a las siguientes indicaciones: Los cables conectados a los contactos del controlador deber resistir la mxima temperatura de trabajo determinada considerando la mxima temperatura ambiente prevista a la cual debe sumarse el autocalentamiento del controlador igual a 20 C. Prever antes del controlador un fusible de proteccin de 1A, 250V . Conectar los bornes 12, 15 y 17 al mismo potencial elctrico, tal y como se indica en la figura\nTECLA LUZ: activa/desactiva la luz de la unidad (u otra salida auxiliar) aumenta el dato del display durante las operaciones de ajuste del punto de consigna y de valores de los parmetros\nTECLA DESESCARCHE MANUAL: disminuye el dato del display durante las operaciones de ajuste del punto de consigna y de valores de los parmetros si es pulsada durante la sealizacin de una alarma, resetea el rel, cancela la sealizacin acstica y cancela el cdigo de alarma en el display aunque la causa de la alarma persista. si es pulsada ms de 5 segundos: fuerza un ciclo de desescarche manual TECLA SET: ajusta el punto de consigna o set-point (ver la secc. punto de consigna) visualiza el valor del parmetro seleccionado (ver la secc. modif. parmetros) si es pulsada ms de 5 segundos juntamente con la tecla prg: permite acceder al men de configuracin (ver la secc. parmetros segundo nivel) TECLA PRG: cancela la alarma acstica, mientras que el cdigo de alarma permanece mientras permanezca la alarma si es pulsada al dar tensin al instrumento: permite introducir los valores de defecto(ver secc. alarmas y sealizaciones) si es pulsada ms de 5 segundos: permite acceder al men de parmetros frecuentes si es pulsada ms de 5 segundos junto con la tecla sel: permite acceder al men de configuracin (ver secc. parmetros segundo nivel") TECLA CICLO CONTINUO: si es pulsado ms de 5 segundos: activa/desactiva un ciclo continuo, o sea el arranque forzado del compresor por un periodo ajustable (ver parmetro duracin ciclo continuo)\nTECLA ON/OFF: permite de arrancar/parar la unidad frigorfica Advertencia: con el control OFF todas las salidas, excepto la tecla y la salida luz, son desactivadas y parpadea el led OFF. La tecla ON/OFF puede ser desactivada y la unidad puede ser arrancada/parada utilizando una entrada digital (ver configuracin entradas digitales). Se recomienda seleccionar el parmetro c2 (ver) para garantizar que paro y el sucesivo arranque se mantenga el tiempo mnimo de paro del\nentre un compresor.\nIndicaciones de Leds\nactuador de fro en marcha ventilador evaporador en marcha desescarche en marcha luz encendida funcionamiento en 'ciclo continuo' unidad desactivada Si uno de los leds parpadea, ver la seccin alarmas y sealizaciones.\nEn funcionamiento normal es visualizado el valor detectado por la sonda ambiente. En caso de alarma temperatura parpadea alternativamente al cdigo de alarma. Cuando el control esta desactivado (estado de OFF) el led 'OFF' parpadea mientras en el display es visualizada la temperatura de la sonda. SET-POINT PUNTO DE CONSIGNA:\n1. pulsar durante un segundo la tecla para visualizar el valor del punto de consigna; 2. tras unos instantes, el valor visualizado parpadeara; 3. aumentar o disminuir el valor del punto de consigna con las teclas 4. pulsar de nuevo la tecla Desescarche Manual: para confirmar el nuevo valor. y\npulsar la tecla ms de 5 segundos para forzar un ciclo de desescarche que ser activado solo si existen las condiciones (por ejemplo, la temperatura de la sonda de desescarche debe ser menor que la de fin de desescarche ajustada, para mayor informacin ver el manual tcnico)\nCANCELACIN ALARMA ACSTICA: pulsar la tecla . Adems de silenciar la alarma, es reseteado el rel de alarma, mientras el cdigo de alarma permanece memorizado hasta que desaparece la causa de la alarma.\nHABILITACIN SALIDA AUXILIAR:\npara activar/desactivar la luz u otra salida auxiliar.\nCICLO CONTINUO: Para activar el funcionamiento en 'ciclo continuo' pulsar la tecla al menos 5 segundos (compresor en marcha el tiempo seleccionado con el parmetro cc = duracin del ciclo continuo).\nPara desactivar el funcionamiento en ciclo continuo, pulsar de nuevo la tecla\nLos parmetros estn organizados en dos niveles: PRIMER NIVEL: parmetros frecuentes. Estn indicados como F en la tabla, y no es necesario el password para el acceso. Para modificarlos: 1. pulsar la tecla ms de 5 segundos (en caso de alarma, cancelar primero el zumbador); 2. en el display aparece el cdigo del primer parmetro modificable. 3. Para modificar los parmetros ver la seccin modificacin de parmetros. SEGUNDO NIVEL: parmetros de configuracin. Estn indicados como C en la tabla y es necesario introducir el password para poder modificarlos, tal y como se indica a continuacin:\n1. pulsar a la vez las teclas 2. en el display aparece 00; 3. pulsar las teclas o\nms de 5 segundos;\n; 4. confirmar con 5. en el display aparecer el cdigo del primer parmetro modificable. Para modificar los parmetros ver la seccin modificacin de parmetros.\nModificacin de Parmetros:\nPara modificar un parmetro operar tal y como se explica a continuacin: 1. pulsar y/o hasta visualizar el parmetro del cual se desea modificar su valor (ver tabla de parmetros (ver tabla de parmetros); 2. pulsar la tecla para visualizar el valor asociado al parmetro; y/o hasta obtener el valor deseado;\n3. modificar el valor mediante las teclas 4. pulsar la tecla del parmetro;\npara confirmar temporalmente el nuevo valor y volver a la visualizacin del cdigo\n5. repetir todas las operaciones desde el punto "pulsar parmetros;\n" para modificar el valor de otros\nMemorizacin De Los Nuevos Valores:\nPulsar la tecla parmetros. para memorizar todos los nuevos valores y salir del procedimiento de modificacin de\nPara salir sin modificar los parmetros: no pulsar ninguna tecla durante al menos 60 segundos (salida por tiempo excedido TIME OUT). Atencin: si no es pulsada la tecla realizadas sern perdidas. tras las operaciones de modificacin, todas las modificaciones\nParmetro PA / /0 /C /2 /3 /4 /5 /6 r rd r1 r2 r3 r4 r5 rt rH rL c c0 c1 c2 c3 c4 cc c6 d d0 dI dt dP d4 d5 d6 dd d8 d9 d/ dC PASSWORD PARAMETROS SONDA Tipo sonda (debe ser 0)[Accesible solo tras RESET] Calibracin sonda ambiente Estabilidad de la medida Velocidad de lectura sonda Promedio sondas (ver manual de instalacin) C /F (0=C, 1=F) Habilitacin punto decimal (0=si, 1=no) PARAMETROS REGULADOR Diferencial regulador (histresis) Set mnimo permitido al usuario Set mximo permitido al usuario Habilitacin alarma Ed (desescarche interrumpido por superacin del tiempo mximo, param. dP) 0=no, 1=si Variacin automtica del set-point en funcionam. nocturno (o sea cuando el interruptor tienda esta cerrado, con A4 o A5=7) Habilitacin registro de temper. min. y max. (0=no, 1=si) Intervalo efectivo de lectura de temper. mxima y mnima Temperatura mxima registrada durante el intervalo rt Temperatura mnima registrada durante el intervalo rt PARAMETROS COMPRESOR Retardo arranque compresor al arranque del instrumento Tiempo mnimo entre 2 arranques sucesivos del compres. Tiempo mnimo de paro del compresor Tiempo mnimo de marcha del compresor Seguridad rel (0=OFF,100=ON). Ver Duty setting Duracin ciclo continuo Tiempo de exclusin alarma tras ciclo continuo PARAMETROS DE DESESCARCHE Tipo de desescarche (0= resistencia,1= gas caliente, 2= por agua o resist. a tiempo, 3= gas caliente a tiempo) Intervalo entre dos desescarches Temperatura de fin de desescarche Duracin mxima desescarche o duracin efectiva para d0=2 o3 Desescarche al arranque del instrumento (0=no,1=si) Retardo deses. al arranque o mediante entrada digital (A4 o A5 =4) Bloqueo visualizacin durante el desescarche (0=no,1=si) Tiempo de goteo tras el desescarche Tiempo de exclusin de la alarma tras desescarche y, si A4 o A5=5, tiempo exclusin alarma de apertura puerta Prioridad desescarche sobre las protecciones del compresor (0=no,1=si) Visualizacin temperatura sonda desesacrche Base de tiempos (0=horas/min,1=min/seg) PARAMETROS DE ALARMA Diferencial alarma y ventilador Alarma baja temperatura (indica la variacione mxima admitida respecto al punto de consigna).Si esta = 0 excluye la alarma de baja temperatura\n0 -20 1 1 0 0 0\n1 +20 15 15 100 1 1\nC/F flag flag\n0 0.0 4 8 0 0 0\nF C C C C C F F F\n0.1 -50 r1 0 0 0 0 -50 -50\n+19.9 C/F r2 C/F +199 C/F 1 flag +20 1 199 +90 +90 C/F flag horas C/F C/F\n2 -50 90 0 3.0 0 -\n15 15 15 15 100 15 15\nmin min min min min horas horas\nC F F F C C C F F C F C\n0 0 -50 1 0 0 0 0 0 0 0\n0 8 4 30 0 0 1 2 1 0 0\n199 horas +199 C/F 199 min 1 199 1 15 15 1 1 flag min flag min horas flag C/F flag\n+20 C/F +199 C/F\nAd A4 A5 A6 A7\nAlarma alta temperatura (indica la variacione mxima admitida respecto al punto de consigna).Si esta = 0 excluye la alarma de alta temperatura Retardo alarma temperatura Configuracin entrada digital nro. 1 Configuracin entrada digital nro. 2 Bloqueo compres. por alarma externa: 0=OFF,100=ON Habilitado si A4 o A5= 1 o 2, ver Duty setting y entrada digital Tiempo de retardo deteccin para la entrada <<alarma retardada>> (A4 o A5 = 2) PARAMETROS VENTILADOR Gestin ventilador: 0 = ventilador siempre en marcha excepto fases especificas (ver parmetros F2, F3, y Fd) 1=control termosttico del ventilador en base a la diferencia entre temp. ambiente y temp. evap., 2=control termosttico del ventilador en base a la temperatura del evaporador. Temperatura arranque ventilador: si F0=1 es la mnima diferencia entre temp. ambiente y evapor. (t. evapor < t.amb.) si F0=2, el ventilador esta en ON mientras T.evap<(Setpoint + F1-A0) el ventilador esta en OFF mientras T evap>(Setpoint + F1) Ventilador parado con compresor parado (0=no,1=si). Activo si F0=0 Ventilador parado durante el desescarche (0=no,1=si). Este parmetros es activo para cualquier valor de F0 Paro post goteo. Activo para cualquier valor de F0 OTRAS PREDISPOSICIONES Direccin serial Seleccin funcin rel 4: 0=salida auxiliar, 1=alarma normalmente cerrada, 2= alarma normalmente energizado 0=teclado deshabilitado; 2=teclado & IR deshabilitado; 3=IR deshabilitado Cdigo habilitacin programacin con telecomando\n199 7 7 100 199\nF2 F3 Fd H H0 H1 H2 H3\nflag flag min\n15 2 3 199\nflag flag -\nDescripcin de los parmetros y funcionamientos particulares\nMemorizacin De la Temperatura Mxima Y Mnima:\nEl IR96 permite registrar la temperatura mnima y mxima detectada por la sonda 'ambiente' durante un periodo que puede llegar hasta 199 horas (ms de 8 das). Para activar esta funcin, operar como sigue: 1. poner el parmetro 'r5'=1. Se trata de parmetro de 'Configuracin' 2. visualizar el parmetro 'rt' (parmetro de tipo F). Pulsando la tecla : el instrumento visualiza durante cuantas horas es activa la memorizacin de las temperaturas mxima y mnimas (si la memorizacin acaba de ser habilitada, a rt ser asociado el valor '0'). Si se quiere reiniciar la memorizacin de la temperatura, pulsar la tecla durante la visualizacin de las horas. El instrumento pondr a cero las horas de memorizacin y reiniciara la monitorizacion. 3. para leer la temperatura mxima detectada, leer el valor asociado a rH 4. para leer la temperatura mnima detectada, leer el valor asociado a rL Advertencia: si el instrumento no es conectado a un grupo de continuidad (SAI), una interrupcin momentnea de tensin pondr a cero los valores de rt, rL y rH. Al volver la tensin el controlador reinicia automticamente la monitorizacion con rt =0.\nCon H1 = 0 se puede usar el rel 4 como salida auxiliar. Si A4 o A5=5 la salida permite gestionar la luz en automtico previa conexin del interruptor de puerta a la entrada seleccionada (ID1 si A4=5 o ID2 se A5=5). Si H1 = 1 el 4 rel pasa a ser una salida de alarma. El rel esta normalmente desexcitado y en presencia de alarma el contacto se cierra. Si H1 = 2 el 4 rel es tambin salida de alarma pero el rel esta normalmente excitado (contacto cerrado) y en presencia de alarma el contacto se abre. Pulsando la tecla Mute el rel conmuta solo si la causa de alarma reaparece. El 5 rel esta siempre activo como alarma: pulsando la tecla Mute este rel, contrariamente al rel 4 con H1=1 o H2=2, se resetea siempre aun con alarmas precedentes.\nConfiguracin Entradas Digitales\nLas entradas digitales ID1 y ID2 pueden asumir funcionamientos diversos segn el valor atribuido al parmetro A4, relativo al la entrada ID1, y a A5 relativo a ID2. Las principales funciones son las siguientes:\nValor A4 / A5 0 1 2 3 4 Significado entrada no activa alarma externa inmediata alarma externa con retardo actuacin habilitacin desescarche inicio desescarche Funcionamiento\nContacto abierto=alarma activa Contacto abierto=alarma activa. Retardo: ver parmetro A7 Contacto abierto=desescarche no habilitado el desescarche es activado al cierre del contacto. Puede ser utilizado para desescarches a tiempo real. Basta con conectar a la entrada digital un temporizador con reserva de marcha, seleccionar A4=4 (si la entrada seleccionada es Id1) o bien A5=4 (si la entrada seleccionada es Id2). Para excluir los desescarches cclicos generados automticamente por el control poner dI=0. Contacto abierto=puerta abierta. A la apertura de la puerta es parado el compresor y el ventilador. Si H1=0: es activada la salida AUX para encender la luz. Si la puerta permanece abierta por un tiempo superior a d8, el display empieza a parpadear y el control inicia el funcionamiento normal (compresor y ventilador On, si es necesario). Contacto cerrado =on. (Si A4 =6 y A5=6 el control esta en on con ambos contactos cerrados). Seleccionando una entrada digital como on/off se inhibe automticamente la tecla on/off presente en el frontal. Contacto cerrado = tienda cerrada. Si una de las dos entradas es seleccionada como interruptor de tienda, al cierre del contacto el control modifica el punto de consigna aadindole el valor del parmetro r4. Con r4=3.0 (valore preprogramado) el set es aumentado 3 grados respecto al valor utilizado con la tienda abierta. En el caso de que la salida auxiliar sea utilizada para la gestin de la luz, el cierre de la tienda para automticamente la luz mientras que la apertura la enciende.\nTipo Sonda (Accesible Solo Tras Reset, Ver Ea, Eb, Ee)\nEl valor del parmetro /0 debe ser absolutamente 0 Seleccin Duty Setting (Parmetros A6 y C4) Si se verifica la alarma sonda regulacin averiada (E0 intermitente) el funcionamiento del compresor es establecido por el parmetro c4: c4=valor comprendido entre 1 y 99: establece el tiempo de arranque del compresor (expresado en minutos), seguido de un tiempo de paro fijo de 15 min.; c4=0: compresor siempre parado; c4=100: compresor siempre en marcha. Si es detectada una alarma externa (Al o bien Ad intermitente) mediante la entrada digital (A4=1; A4=2) el funcionamiento del compresor es deshabilitado por el parmetro A6: A6=valor comprendido entre 1 y 99: establece el tiempo de arranque del compresor (expresado en minutos), seguido de un tiempo de paro fijo de 15 min.; A6=0: compresor siempre parado; A6=100: compresor siempre en marcha.\nALARMAS Y SEALIZACIONES\nLED INTERMITENTE: retardo ajustado para el actuador El arranque de la funcin relativa esta retardado por una temporizaron, de otra funcin en curso o en espera de confirmacin externa. TEMPERATURA INTERMITENTE: interruptor puerta roto o puerta abierta un tiempo superior al par. d8. Cerrar la puerta o controlar el interruptor puerta. E0 INTERMITENTE: error sonda de regulacin Sonda utilizada no compatible con el instrumento; cable sonda interrumpido o en corto circuito. Sensor averiado: desconectar la sonda del instrumento y medir la resistencia (NTC: 0C=27K Ohms) E1 INTERMITENTE: error sonda evaporador Sonda utilizada no compatible con el instrumento; cable sonda interrumpido o en corto circuito. Sensor averiado: desconectar la sonda del instrumento y medir la resistencia (NTC: 0C=27K) IA INTERMITENTE: alarma de entrada digital Verificar el estado de las entradas 'Multifuncin' y los parmetros A4 y A5 Ad INTERMITENTE: alarma de entrada digital con retardo Verificar el estado de las entradas 'Multifuncin' y los parmetros A4, A5 y A7 LO INTERMITENTE: alarma de baja temperatura (temperatura menor del SET-AL-A0) Verificar los parmetros AL, Ad y A0 La alarma desaparece cuando la temperatura esta dentro de los limites seleccionados. HI INTERMITENTE: alarma de alta temperatura (temperatura mayor del SET +AH + A0) Verificar los parmetros AH, Ad y A0 La alarma desaparece cuando la temperatura esta dentro de los limites seleccionados. EA, EB, EE: error en la adquisicin de datos. RESET del control Para rearmar el funcionamiento correcto reintroducir el valor de defecto de los parmetros: quitar tensin al instrumento; tener pulsada la tecla PRG y dar tensin al instrumento; en el display aparecer "-c-"; tras algunos segundos el instrumento entra en RESET y permite la modificacin de los parmetros. (*) en el caso que persista el error EE, pulsar la tecla DOWN hasta que desaparezca la indicacin de error. (*) La reintroduccin de los valores de defecto hace perder todas modificaciones realizadas con anterioridad Ed INTERMITENTE: desescarche terminado por tiempo verificar parmetros dt, dP y d4 verificar la eficiencia del desescarche eventualmente excluir la alarma Ed mediante el parmetro r3 dF INTERMITENTE: desescarche en ejecucin No es una indicacin de alarma ms bien es una indicacin de que el instrumento esta realizando un desescarche. Aparece solo si el parmetro d6=0.\nDocumentos similares a Ir32Refrig-Esp\n3.3- Regulación Electrónica Diesel (EDC)\nKURSAAL - Catálogo.pdf\nCalibracion de Instrumentos de Presion\nPra08 - Interrupciones\nTL250 300 Spanish\nManual Hantek1008C en Español\nCaso Samsung Diapositivas